L. RAVIER. — É1TDE si H l h> \. I im.n r - i»i - Cl m lui IRJ 3 \ rt'BES D*Bàl 171 



analyse de l'eau, en s'il tsl intn ><1ujI en excès, les entraînements d 

 alcaline dament des ennuis dans la machine. 



Alimentation dans la ra/ievr. — L'alimentation dan> la Tapeur qui Eût 

 abandonnera l'eau, dès son entrée dans la chaudière, uuegranée partie des 

 matières camoufles est un de-- pèus grands perfectionnements qui Mao 

 réalisés; on s'arrange, comme ou te sait, pour que l'eau bombe dans un 



endmit où elle laisse bien ses dépôts avant de le quitter pour aller aiu 

 tubes, et on évite l'ennui des chocs d'eau dans les tuyaux d'arrivée d'eau, 

 chocs qui sont très à craindre, >oil en faisant plonges les tnyaui dans des 

 sortes de bénitiers autour desquels l'eau dégoutte, soit en faisant arriver 

 les tuyaux dans la vapeur avec une inclinai-- m, and aille toujours en mon- 

 tant. 



Circulation. Disposition des tubes du coup de feu. — Quand l'eau natu- 

 relle ou épurée, mais contenant encore quelques substances dissoutes, 

 arrive dans la chaudière, elle se concentre peu à peu jusqu'à atteindre le 

 point de saturation successivement pour les diverses substances dissoutes. 

 Quand le point de saturation est atteint, chaque partie d'eau qui se vapo- 

 rise abandonne ce qu'elle tenait en dissolution. La quantité de maliens 

 solides mises en liberté est maxima dans les tubes où ta vapoostioD est 

 maxima, c'est-à-dire dans ceux du coup de feu. De là, pour que les ma- 

 tières solides abandonnées puissent facilement être entraînées, toute l'im- 

 portance qu'il y a spécialement à avoir une circulation très active dans 

 ces tubes de coup de feu, et par là s'expliquent les bon- résultats obtenus 

 sur certaines chaudières, en particulier le dernier type de Naeyer, en adop- 

 tant des dispositions particulières pour rendre la circulation la meilleure 

 possible dans les tubes de coup de feu spécialement. 



Dans une chaudière à petits tubes, comme la chaudière «lu Temple, la 

 formation de dépôts réduit rapidement le diamètre intérieur du tube d'une 

 façon assez sensible pour diminuer la vitesse de circulation. Pour cette 

 raison il y aurait grand intérêt à notre avis à augmenter sensiblement le 

 diamètre des tubes de coup de feu, en laissant d'ailleurs tel quel celui des 

 autres tubes. Le diamètre intérieur de oO millimètres nous semblerait uo 

 minimum, celui de 20 millimètres étant conservé pour les autres tuh 



L'objection est peut-être qu'un tube de 50 millimètres est dangereux en 

 cas de rupture tandis qu'un tube de "20 millimètres ue l'esl pas, mais la 



sécurité pour le personnel pourrait alors être obten l'une façon parfaite 



par notre système d'obturation automatique décril plus loin. 



Extraction sous pression ou système inverse. — Les dépôts arrivent 

 toujours à se former, et il faut les enlever périodiquement. 



