^2 GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE, NAVIGATION 



DÉFAUT DE CIRCULATION PROVENANT DE DÉPOTS EN DEHORS DU TUBE 

 RÉDUISANT LA CIRCULATION DANS LE TUDE 



Les accidents de ce genre proviennent de l'existence dans les chau- 

 dières à éléments de passages d'eau ou de vapeur trop étroits et s'obs- 

 truant facilement par les dépôts. Les constructeurs y remédient en 

 augmentant la section des passages. Il faut en tout cas qu'ils soient 

 tenus très propres. 



SURMENAGE DE LA CHAUDIÈRE 



Les accidents de ce genre qu'indique la statistique se sont produits 

 dans les mêmes chaudières à éléments, que les précédents. 



Toute chaudière, si on la chauffe avec trop d'activité, est sujette au 

 coup de feu, mais l'examen du Bulletin des ureidents montre en somme 

 que les chaudières à éléments où l'arrivée de l'eau peut être gênée par 

 des communications un peu faibles, sont les seules où ils se sont pro- 

 duits ainsi. 



Le remède est actuellement encore l'augmentation de la section des 

 passages. 



ACCIDENTS AUTRES QUE DES DÉCHIRURES DE TUBES 



Ces accidents tiennent à des projections de bouchons de visite non 

 autoclaves, ruptures de boulons, arrachements de tubes de leurs emman- 

 chement- . tous faits qui sont évités par des modifications dans la cons- 

 truction des chaudières et en particulier par l'adoption exclusive des 

 bouchons de visite autoclaves. En outre on prescrit maintenant de ne 

 jamais toucher, quand la chaudière est en pression, aux boulons dont la 

 rupture serait dangereuse. 



UOÏENS POUR RENDRE LES AVARIES INOFFENSIVES 



Malgré ions les perfectionnements apportés, on n'est pas arrivé à 

 supprimer ni même à rendre négligeables les ruptures de tubes, et la 

 situation était si mauvaise il y a quelques années qu'on a considéré 

 ces avaries comme inévitables et qu'on s'est préoccupé de les rendre 

 Inoffensives. 



