lu.. I 



jHi GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE, NAVIGATION 



construites, simple, d'un fonctionnement sûr, sans inconvénient pour 

 le fonctionnement habituel «1rs chaudières, ne gênant pas leur entretien, 

 et enfin d'un faible prix de revient. 



Ces divers points ont pu être réalisés grâce à l'idée d'un certain dis- 

 positif très simple. 

 Ce dispositif est le mode de tenue d'un clapet sphérique devant un 

 tube qui consiste, comme l'indique la figure 1 ci- 

 contre, en une simple tige entrant dans le tube, le 

 clapet étant d'autre part empêché de tomber par der- 

 rière par un obstacle quelconque. 



Le principe de notre système consiste en géné- 

 ral à placer un clapet de ce genre à chaque extré- 

 mité de chaque tube de la chaudière à tubes d'eau : 

 Si le tube crève, l'eau et la vapeur qui affluent vers le trou produisent 

 un courant violent entrant dans le tube par chaque extrémité. Ce 

 courant entraîne les clapets, ils viennent boucher les extrémités du 

 tube, et ils sont ensuite maintenus par la pression. 

 La figure 2 donne le dessin exact d'une installation faite sur une 



chaudière Oriolle qui fonctionne 

 ainsi depuis mai 1898, c'est-à-dire 

 depuis quinze mois, après avoir 

 été soumise à des expériences où 

 à l'aide d'une tubulure branchée 

 sur un tube et aboutissant à un 

 robinet on a simulé des ruptures 

 de tubes et constaté l'efficacité 

 des clapets. 



Quand les tubes forment des serpentins comme dans la chaudière 

 Belleville, les clapets au lieu d'être à chaque extrémité de chaque tube 

 sont à chaque extrémité de chaque serpentin. Quand les tubes sont 

 groupés par éléments comme dans les chaudières Babcock, de Naeyer, 

 Roser, etc.... les clapets peuvent être soit à chaque extrémité de chaque 

 tube, soit à chaque extrémité de chaque élément. 



Quand les clapets sont à chaque extrémité de chaque serpentin ou 

 dément, ils fonctionnent en cas d'accident quelconque dans le serpentin 

 ou élément, et ce qui s'échappe est réduit au volume contenu dans le 

 serpentin ou élément, les clapets sont efficaces non seulement contre 

 les ruptures de tubes mais également contre les projections de bouchons 

 et autres accidents analogues que la statistique indique précisément 

 comme fréquents surtout pour les chaudières de ce genre. 



Les clapets ainsi décrits sont disposés très en dehors des tubes pour 

 ne pas gêner la circulation, ils sont mis de poids tels qu'ils ne risquent 



FlG, 



