Io58 HYGIÈNE ET MÉDECINE PUBLIQUE. 



A Lectoure, M. Bonjean a obtenu les résultats suivants : l'eau renfermant 

 21 ooo germes au centimètre cube ne renferme plus, ai jours après l'ensemen- 

 cement, que i6 germes au centimètre cube, et l'on n'y trouve que des germes 

 inoiïensifs, sans aucun coll. 



Au point de vue chimique, on trouve dans l'eau épurée par ce procédé de 

 l'oxygène dissous en plus grand9 quantité, ce qui est un résultat favorable et 

 d'ailleurs prévu. Quant au fer et au chlore, on n'en trouve que des traces infi- 

 nitésimales. 



Les filtres au ferro-chlore donnent donc d'excellents résultats, tant au point 

 de vue chimique que bactériologique. Le débit est considérable. Le mécanisme 

 en est simple et ne nécessite pas de personnel suffisamment éduqué. 



Actuellement, les villes de Lectoure (Gers), de Middelkerke (Belgique), de 

 L'Arbresle (Rhône), etc., utilisent ces filtres avec satisfaction. 



C. Filtres au fer. — On met en contact du fer (2,5o g à 3 g. par mètre cube), 

 avec l'eau à épurer dans de grands cylindres appelés revolvers, animés d'un 

 mouvement de rotation. La durée de ce contact est d'environ 3 minutes et demie. 



Le fer, malgré la faible quantité dissoute dans l'eau, agit comme coagulant : 

 on constate, en effet, une diminution des matières organiques dissoutes, dès 

 le séjour de l'eau dans le revolver; il se produit un feutrage, formé en grande 

 partie de ces sels de fer gélatineux, dans les couches les plus superficielles du 

 filtre (la teinte du sable montre nettement ce dépôt de fer sur les filtres). 



Le personnel nécessaire à l'entretien est très réduit : il est de 8 hommes ou 

 de lo au maximum pour des installations de 5o ooo m^ à 6o ooo m^ par jour. 



Au point de vue du débit, ces filtres donnent plus de 4 m' d'eau épurée par 

 mètre carré. A Villefranche-sur-Mer, on atteint couramment 7 m^ à 8 m^. 



Les résultats bactériologiques sont médiocres. A Choisy-le-Roi par exemple, 

 d'après les chiffres du Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, en 1904, 

 on a trouvé dans l'eau sortant de ces liltres un chi.Tre de bactéries variant de 

 100 à 2600 microbes au centimètre cube. 



Les résultats chimiques sont excellents. L'azote nitreux, nitrique et ammo- 

 niacal est toujours réduit à zéro ou à des traces absolument négligeables. 



Ces filtres, en somme, sont inférieurs aux piécédents. 



3° Filtres à sable non submergés. 



Les filtres à sable non submergés s'opposent nettement aux précédents par 

 ce fait que le sable n'est à aucun moment recouvert par l'eau; l'eau coule goutte 

 à goutte sur le sable sans jamais le submerger, sans jamais le recouvrir, s'écou- 

 lant à son travers aussi vite qu'elle y arrive, La couche supérieure du sable est 

 toujours à l'air. Supposons une pluie fine arrosant un terrain sablonneux qui 

 absorberait à mesure l'eau tombée, nous aurons le schéma du filtre non sub- 

 mergé. 



L'oxydation peut se faire d'une façon intense. En outre, l'absence de pression 

 évite le cheminement de l'eau entre le sable et les parois du filtre, eau qui, 

 dans les filtres submergés, passe non filtrée. 



Ces filtres, construiLs par Miquel et Mouchet sur ces principes posés par 

 Janet dès 1901, ont été établis dans un certain nombre de viHes, à Ciiâteaudun, 

 à Rouen, à Alger, à Laghouat, à Oudjda, etc. 



