p. VAUDREY. CONTROLE DE LA CONSOMMATION DE l'eAU. Ho5 



dixièmes de seconde et se prudiiil rarement d'aiJlours, vu la capacité 

 importante des réservoirs, généralement. 



En outre, ses contacts, platine dans mercure, sont inoxydables, avec 

 durée réglable. Grâce à l'adjonction d'un relais spécial doublement 

 polarisé et qui permet la marche par inversion de courant, le fonctionne- 

 ment du Guetteur est plus sûr à un fil ({u'à deux ou trois fils, tout on 

 étant plus économique. 



Ce système, qui procure une sécurité absolue aux Administrations de 

 distribution d'eau, est très apprécié des techniciens et praticiens ; on en 

 trouve de nombreuses applications dans le monde entier. 



Lorsqu'on ne peut, vu la dépense, la faible distance ou toute autre 

 cause, appliquer le Guetteur, on a la faculté d'installer un simple avertis- 

 seur électrique de Plein et Vide, (ou contacts intermédiaires). Voici un 

 modèle très robuste, préféré par les Compagnies de Chemins de fer et les 

 grands établissements industriels ou hospitaliers. 



Lorsque la distance ne dépasse pas 5o ou loo m, THydromètre à 

 cloche d'air (transmetteur pneumatique avec poche en caoutchouc pour 

 éviter la dissolution de l'air en contact avec l'eau et la condensation dans 

 le tube) donne de bons résultats. Enfia, l'adjonction au récepteur d'un 

 ingénieux petit dispositif (tube à étoupe ou éponge) protège l'indicateur 

 à cadran ou l'enregistreur contre les coups de bélier. 



Pour contrôler la quantité totale d'eau refoulée par les pompes ou 

 amenée par gravité, comme celle distribuée par la conduite principale 

 ou d'autres secondaires, on se sert de compteurs de grands volumes. 

 Le compteur de Lord Kelvin (Sir William Thomson, le grand savant 

 anglais décédé ces dernières années) avec intégrateur est le système le 

 plus remarquable, le plus parfait, parce que tout à fait complet, qui 

 existe. On en trouve une application modèle à Avranches, sur une 

 conduite de 260 mm, et cette installation est l'orgueil du service. 



La moyenne des pertes d'eau étant de 17 %, et atteignant quelquefois 

 le double, il fallait rechercher un moyen pratique et peu coûteux de les 

 supprimer dans toute la mesure possible. h'Hydrophone que voici répond 

 entièrement à ce but et aujourd'hui il y en a plusieurs milliers en emploi 

 courant dans tous les pays. On sait que toute fuite de conduite sous 

 pression est accompagnée d'un sifflement plus ou moins aigu, selon l'im- 

 portance de la perte, la pression, etc. Le fontainier promène sa canne 

 hydrophone le long de la conduite, pose le bout sur les robinets de service 

 et ausculte ainsi la canalisation en se rapprochant insensiblement du 

 point où se trouve la perte, c'est-à-dire là où le bruit est le plus fort 

 On ouvre alors une tranchée et l'on aveugle la fuite. Certains fontainiers 

 acquièrent si rapidement la pratique de cet appareil (qu'on utilise toujours 

 la nuit, lorsque les bruits extérieurs ont cessé) qu'ils se contentent sou- 

 vent, pour rechercher les pertes qui leur sont signalées, d'appliquer la 

 canne sur la terre nue ! 



*70 



