p. VAUDREY. — CONTROI.K D K L\ CONSOMMATION DE l'eaU. I 107 



fort calibre, i5 ou 20 mm par oxemplo, là où les eaux sont très pures et 

 les pressions considérables, le système à piston est tout indiqué. Mais là où 

 les pressions sont variables, les eaux chargées et où le prix réduit est un 

 facteur important, le compteur de vitesse est le seul pratique. Malgré 

 l'ingéniosité de certains compteurs mixtes, dits à disque, les résultats de 

 leur emploi ont été tellement défavorables dans la plupart des villes 

 qu'ils tendent de plus en plus à disparaître des services d'eau, ce qui nous 

 permettra de les négliger. Si nous examinons la situation de cette ville 

 de Nîmes, si hospitalière, nous remarquons que les compteurs de volume 

 et de vitesse y sont également employés. Les premiers sont reconnus 

 d'un entretien onéreux; quant aux seconds, d'un système anglais datant 

 de plus de 3o ans, s'ils sont d'un entretien plus facile, ils occasionnent 

 des pertes énormes à la ville en raison de leur incorrection générale d'en- 

 registrement, do leur manque de sensibilité, etc. 



Voici un type de compteur peu coûteux, créé spécialement pour les 

 eaux chargées, les pressions et débits variables, d'une grande sensibilité 

 et d'une grande durabilité, le seul qui ait résisté à l'oxydation causée par 

 les eaux de l'Afrique du Nord, dont il a gardé le nom : Système africain 

 (initiales S. A.). En raison de l'intérêt pratique et économique qu'il 

 présente pour les hygiénistes, nous examinerons, de façon plus détaillée, 

 sa construction et son fonctionnement. 



L'eau arrive par le raccord d'entrée, traverse la boîte à crépine desti- 

 née à retenir les corps étrangers et gagne le fond de la bâche du compteur. 

 Elle pénètre ensuite dans la chambre du moulinet par les petits trous infé- 

 rieurs qui se trouvent sur toute la périphérie, met en marche le moulinet 

 et sort par les trous correspondants de la parti supérieure pour se diriger 

 vers l'orifice de sortie et de là vers les robinets de service. 



Le moulinet étant mis en mouvement/commande directement par son 

 pignon, le premier engrenage de la minuterie duquel dépendent naturel- 

 lement tous les autres et l'enregistrement a ainsi lieu automatiquement. 



On remarquera l'extrême simplicité de cet appareil et l'on comprendra 

 aisément pourquoi, étant sans frottement aucun, sans presse-étoupe, il 

 marche aussi sûrement, sans surveillance, nettoyage, entretien ou répa- 

 ration. 



Tous les hydrauliciens savent que c'est surtout la nature chargée des 

 eaux qui, en France, a été la cause de l'insuccès final des compteurs à 

 piston et surtout à disque. En voici l'explication technique : ces comp- 

 teurs de volume ou dits tels sont à frottement constant, nécessaire pour 

 assurer l'étanchéité qui, si elle est absolue, garantit leur exactitude; 

 en outre, ils compriment l'eau entre le dispositif moteur, piston ou disque, 

 et son logement; il en résulte donc que les eaux calcaires, siliceuses et 

 autres se déposent dans le compteur, ce qui aboutit à un arrêt plus ou 

 moins rapproché de l'appareil, surtout lorsque les eaux entraînent avec 

 elles des grains de sable, etc., qui se logent facilement entre les organes 

 précités et les coincent, les arrêtent définitivement. 



