IIo8 HYGIÈNE ET MEDECINE PIELIQUE. 



Au contraire, le moulinet marchant à grande vitesse, brasse, agite, 

 dilue l'eau, tient ses précipités en suspension, en forçant Teau à s'écouler 

 telle qu'elle est entrée. La décantation est ainsi évitée, et, comme le 

 moulinet tourne librement sans aucun frottement, on ne peut redouter ni 

 l'arrêt, ni l'usure; donc, pas d'entretien. 



Les compteurs à piston ou à disque comme les compteurs à turbine 

 secs étant à presse-étoupe comprennent trois ou quatre plans superposés : 

 dispositif moteur, train d'engrenages intermédiaire, presse-étoupe, minu- 

 terie, alors que le S. A. humide, à moulinet, ne se compose intérieurement 

 que d'un mécanisme (dispositif moteur, c'est-à-dire le moulinet et son 

 arbre) et d'une minuterie. Cette extrême simplicité est ila meilleure 

 garantie de sa sensii)ilité et de sa durabilité sans entretien. 



On observera aussi que les types secs, surtout les systèmes à disque, 

 perdent rapidement leur sensibilité au bout d'un certain temps de fonc- 

 tionnement, ce qui rend leur enregistrement inexact. Le type humide 

 n'a pas cet inconvénient et après avoir débité plusieurs milliers de mètres 

 cubes, la correction de son enregistrement n'est pas sensiblement altérée. 

 Il suffît, d'ailleurs, si l'on ne veut pas user de la ressource des directrices 

 de réglage, de relever légèrement le pivot, opération qui ne demande que 

 2 ou 3 minutes et se fait sans frais, pour rétablir la précision du début. 



Cette vérification en est, comme le nettoyage éventuel, rendue très 

 facile, grâce à la commodité du démontage qui peut être opéré par le 

 premier venu en moins de i minute, vu qu'il n'y a ni vis, ni boulons 

 oxydables; on dévisse le raccord de tête, on enlève le verre, puis son 

 joint et, l'appareil étant retourné, tout l'intérieur se dégage de la bâche 

 (carie compteur est complet, sans la boite, ce qui le rend facilement inter- 

 changeable). Pour aborder toutes les pièces de l'appareil, il suffit d'enlever 

 la chambre du moulinet en introduisant une lame de tournevis dans une 

 petite mortaise et en exerçant une légère pression : on a alors devant soi 

 le moulinet, son arbre et son pivot, ainsi que les directrices de réglage. 

 Pour visiter la minuterie, c'est aussi simple. On resserre les bouts d'une 

 rondelle-ressort qui maintient le cadran à sa place et l'on peut tirer à soi 

 la minuterie. On a donc sous les yeux tout le compteur démonté, faisant 

 seulement attention, pour la bonne remise en place, à deux ergots qui 

 doivent servir de points de repère pour la chambre du moulinet et pour 

 l'intérieur complet lui-même qui viendra affleurer exactement la partie 

 supérieure de la bâche. 



Les mécanismes ou intérieurs étant essayés séparément, les services 

 d'eau peuvent en constituer une petite réserve pour le remplacement 

 éventuel d'un appareil détérioré ou son nettoyage, sans interrompre le 

 mesurage chez l'abonné, ce qui arrive avec les entretoises, prenant 

 exactement la place du compteur et se substituant à lui, en cas de besoin, 

 pour assurer la continuité de la distribution. 



Mais il nous semble nous être laissé entraîner trop loin dans la présen- 

 tation d'un appareil, si intéressant qu'il soit. 



