DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 167 



tuy.iu parfaitement droit, qui iroit du point de depart a celui de l'arri- — iu.u. — 

 vie , I'eau y coulera precifeinent de meme. 



C'cft flit ce principe qu'on avoit totijours calculi la quantiti d'eau que H Y S ' Q ** 

 devoit rendre one conduite •, la charge du refervoir, & fa difference de Annie 17 to 

 hauteur d'avec le point 011 on vouloit conduire l'eau ctant donnees , on 

 nc comptoit pour rien les linuolites du tuyau dans le fens vertical ; & ex- 

 ccpteM. Couplet, tons ceux qui ont calcule la depenle des eaux n'ont en 

 aucun egard a I'aiftion de l'air, oil ne l'ont tout au plus rcgarde que comme 

 On obftacle dont le feul mauvais eff'et pouvoit etre la rupture des tuyaux. 



Pour pen cependant qu'on eut voulu faire d'attention a la maniere dont 

 les tuyaux fc rempliffent , Iorlqu'on y met lean pour la premiere fois, on 

 auroit vu clairement que lorlqu'une conduite avoit des hauts & des bas 

 alternatifs, e'eft-a-dire, des linuolites dans le fens vertical, il etoit comme 

 impoflible quil ne fe cantonnat de l'air, non-feulement dans la partie 

 fuperieure des linuolites , mais encore dans toutes les branches defcendau- 

 tcs. L'eau qui rempiit la premiere branche defcendante, la rempiit entie- 

 rement, & monte en meme temps dans la premiere branche mohtante , 

 quelle rempiit en entier a mefure qu'elle y monte. Jufques-la l'air eft en- 

 ticement chaffe du tuyau par l'eau qui s'y introduit , & il ne s'en fait 

 aucun cantonnement ; mais il n'en eft pas de meme de la feconde branche 

 defcendante : des que l'eau a gagne le haut de la premiere linuolite, elle 

 commence a couler dans la partie defcendante -, & comme elle y coule 

 d'abord en filet , elle ne rempiit pas abfolument cette branche , & n'en 

 chalfe pas entierement l'aii •, arrivee au bas de la branche defcendante, elle 

 monte dans la feconde branche montante, mais elle n'y monte qua me- 

 fure qu'elle en occupe toute la largeur, & chaile l'air de toute la capacite 

 de cette branche, qui fe trouve a la fin entierement remplie d'eau. Par ce 

 moyen , l'air qui n'avoit point etc chaffe de la feconde branche defcen- 

 dante , y refte enferme entre les deux colonnes d'eau des deux branches 

 niontantes qui le precedent & le fuivenf, & ne pouvant en aucune ma- 

 niere s'eehapper , il intercepte , au moins en partie, le cours de l'eau, 

 qui ne petit plus pafter dans cette branche defcendante qu'en un filet plus 

 on moins gros, felon que l'air y eft en une plus grande 011 moindre quan- 

 titi. Ce que nous venons de dire de la premiere linuolite, doit s'entendre 

 de meme de toutes les autres. 



II ftiit de-la qu'une conduite qui a des fimioKtes verticales, doit donner 

 moins d'eau que la charge de l'eau & le calibre du tuyau ne femblent 

 Pcxigef, qa'H pent arriver meme que l'air enferme en trop grande quan- 

 tite, 011 dilate par la chaleur, intercepte totalement le cours de l'eau pen- 

 d.mt du temps: e'eft auffi ce qu'on voit arriver dans les grandes conduites 

 qui ont de femblables linuolites, oil l'eau eft quclquefois plulieurs jours a 

 p.ircourir la longueur du tuyau , & ne fort qu'avcc des eruptions d'air 

 Violentes & par jets interrompus. Tout ceci eft (i naturellement diduit 

 de ce que nous venons de dire, que perfonne n'a ete furpris en obfervant 

 ces eflets. 



iMais ce qu'on n'avcit pas trop foupconne, e'eft que ce hiemc air en- 



