( *6) 



nombres, disons que, pour ce cas particulier, on arrive à la 

 conclusion que la dépense faite pour les abattoirs de la 

 Villelte s'élève au minimum à 5 fois '/î ' a dépense qu'au- 

 rait occasionnée le paratonnerre de mon système. En effet, 

 on aurait 20,000 francs, au lieu de 70,000 francs. 



Remarquons en outre qu'au lieu d'avoir 9 contacts avec 

 l'eau des puits seulement, le paratonnerre de mon système 

 aurait eu 9 x 12 = 108 contacts avec la terre humide, par 

 une surface de plus d'un mètre carré pour chacun d'eux, 

 condition très-efficace d'après M. du Moncel lui-même (1). 



Pour rendre l'action de la terre plus efficace encore, on 

 pouvait, à la Villelte, mettre les conducteurs en contact 

 avec les canalisations métalliques de l'eau et du gaz, con- 

 dition facile à réaliser à bon marché. 



Quant aux 105 tiges (39 de 10 mètres de hauteur, 5 de 

 8 mètres et o de 6 mètres) (2), je crois pouvoir admettre 

 que mes 57 x 12 = Mi aigrettes auraient été aussi 

 efficaces que les -47 ou 105 tiges (?) actuelles, dont le prix 

 est beaucoup plus élevé, soit qu'on se contente de prendre 

 seulement 47 tiges, soit qu'on établisse le calcul avec 105 

 tiges, nombre qui paraît être exact, eu égard au dévelop- 

 pement des toits et à la zone de protection admise par la 

 commission municipale. En effet, les liges anciennes sont 

 livrées au prix de 1 fr. 50 c. par kilogramme de fer doux, 

 étiré, étampé et forgé, auquel il faut ajouter 16 francs par 

 lige pour la pointe en cuivre rouge pur de 22 millimètres 

 de diamètre et de 50 centimètres de longueur, plus 10 fr. 

 pour le collier de prise de courant au pied de la tige. 



(1) Voir le o 1 ' volume des applications de l'électricité, page (Ho. 



(2) Une erreur typographique a du être commise dans le Journal offi- 

 ciel, décembre 1877, page 870o, auquel j'emprunte ces données; il m'est 

 impossible de connaître exactement l'état des choses. 



