(43) 



Cinquième Sote sur les paratonnerres. — ■ Observations 

 sur le coût des paratonnerres, sur quelques points des 

 instructions françaises et sur la nécessité de nouvelles 

 instructions; par M. Melsens, membre de l'Académie. 



I. — Observations sur le coût des paratonnerres. 



Le travail que j'ai publié sur les paratonnerres à pointes, 

 à conducteurs et à raccordements terrestres multiples, a 

 été, en général, apprécié avec bienveillance par les physi- 

 ciens de différents pays et, entre autres, par plusieurs 

 physiciens français. 



Dans le 5 e volume (3 e édition) de Y Exposé des applica- 

 tions de l'électricité, M. le comte Th. du Moncel, après 

 avoir discuté l'action des conducteurs multiples et des 

 pointes nombreuses comme pouvant neutraliser, pins ou 

 moins, la tension électrique des nuages orageux par l'écou- 

 lement silencieux et constant du fluide soutiré par les 

 pointes, parle (page 641) du système des paratonnerres 

 établis à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, comme étant une 

 application de ce principe. Le savant académicien veut 

 bien qualifier mon livre avec faveur en le citant comme 

 un beau travail. 



Parlant démon système, qui comprend un grand nom- 

 bre de conducteurs et de pointes, formant par leur 

 ensemble, comme une cage métallique autour de l'édifice, 

 1'éminent académicien s'exprime ainsi : 



« Ce moyen a été employé dernièrement par M. Mel- 

 » sens pour protéger l'Hôtel de Ville de Bruxelles et, cer- 

 » lainement, les résultats ne pourront être que très-satis- 



