( 54 ) 



b devra toujours plonger d'au moins un mètre, même par 

 » les plus grandes sécheresses, dans la nappe d'eau sou- 

 » terrai ne. 



» Si on ne peut pas utiliser des puits déjà existants, et 

 » dont les eaux les plus basses aient au moins un mètre, 

 » on atteindra la nappe d'eau au moyen d'un trou de sonde 

 » avec tubage métallique établi en la forme ordinaire des 

 » puits forés à la sonde. Lorsqu'on aura à proximité une 

 » conduite-maîtresse des eaux de la ville et qu'il ne sera 

 » pas possible d'atteindre la nappe d'eau, pour une raison 

 » quelconque, on pourra faire aboutir le conducteur à cette 

 » conduite-maîtresse, mais en ayant soin de faire un joint 

 » avec bride boulonnée à écrasement de plomb, le tout 

 » définitivement recouvert d'une forte couche de soudure 

 » après un décapage énergique. 



» Lorsqu'il ne sera pas possible , soit d'atteindre la 

 » nappe d'eau par des puits, ou un forage, soit de se relier 

 » à une grosse conduite d'eau, il faut renoncer à établir un 

 » paratonnerre, qui serait plus dangereux qu'utile. » 



C'est sans doute sur cette partie de la nouvelle instruc- 

 tion que M. du Moncel s'appuie pour affirmer que : les 

 installations actuelles sont bien supérieures aux anciennes 

 et qu'elles s'appuient sur des données plus exactes et plus 

 en rapport avec l'état actuel de la science électrique. 



En effet, le contact métallique avec l'eau du puits se 

 fait par une large surface, plaque ou cylindre, et de plus 

 la Commission admet le raccordement des conducteurs 

 avec une conduite-maîtresse des eaux; on me permettra 

 de faire observer que ces dispositions recommandées par 

 la Commission dans son rapport de mai 1875 ont été ap- 

 pliquées dès 1865 au paratonnerre de l'Hôtel de Ville de 

 Bruxelles, et j'ai été très-heureux de voir une Commis- 



