( 574 ) 

 cuivre ou de fer d'une barre unique, je puis répondre aux 

 objections en citant plusieurs églises sur lesquelles j'ai placé 

 des paratonnerres d'un seul bout de fer de dix-huit milli- 

 mètres de diamètre et de plus de soixante mètres de long. 

 Quant à l'emploi du cuivre, on comprendra , d'après ce que 

 j'en ai dit plus haut, que là il n'y a absolument aucune diffi- 

 culté pratique ; seulement, comme il faut que la partie supé- 

 rieure ne dévie guère de la verticale pour une hauteur de 

 sept à huit mètres, il est indispensable de la munir d'appui. 

 A cet effet, on placera à la manière ordinaire des tringles de 

 fer qui serviront de tuteurs ou supports à la tige propre- 

 ment dite du paratonnerre de cuivre, dont la pointe devra 

 dépasser de quelques centimètres l'extrémité de ces trin- 

 gles; elle y sera d'ailleurs reliée au moyen de brides. 



Quelques mots sur l'opportunité des dimensions adop- 

 tées pour les paratonnerres trouveront ici leur place. Ces 

 dimensions ont été fixées en vue d'empêcher tout coup 

 foudroyant de fondre les conducteurs; or, si l'on admet 

 que V action préventive du paratonnerre soit assez efficace 

 pour empêcher l'accumulation d'électricité qui occasioinie 

 le coup de foudre, ou seulement pour la diminuer dans 

 de fortes proportions, on concevra qu'un conducteur d'un 

 diamètre beaucoup moindre que celui prescrit par les 

 instructions offrira toute la sécurité désirable. 



Beaucoup d'observations ont fait supposer qu'il était à 

 peu près impossible de construire des paratonnerres dont 

 l'action préventive soit assez forte pour les mettre tou- 

 jours à l'abri des coups de foudre ; les faits qui suivent ten- 

 dent à prouver le contraire. 



D'après de longues et munitieuses observations qu'a bien 

 voulu me communiquer M. Lippens, chargé, par le Gou- 

 vernement belge, de la fourniture et de la surveillance des 



