C0S310S. 343 



il introduit aussi dan^ la tige de I'instrument, par sa partie supe- 

 rieure, avant d'en fermer I'ouverture a la lampe, un second fil de 

 platine qu'il fait descendre au degr^ de I'echelle indiquant la tem- 

 perature qu'il s'agit de signaler ou demaintenir constants. Si cette 

 temperature est au-dessus de celle de Tatmosphere, sous I'influence 

 de cette dermere il y a solution de continuite eiitre le mercure de 

 la coloiine et la poinle du fil de la tige. Dans le cas contraire, c'est- 

 a-dire si la temperature qu'il est question d'obtenir ou de surveiller 

 est inferieure a la temperature de I'air ambiant au moment oil Ton 

 met en place le thermometre, celle-ci maintient le fil de platine de 

 la tige immergee dans le mercure. 



Les choses etaiit ainsi reglees , il suffit de reunir les extremites 

 exterieures des deux fils aux conducteurs d'une pile, pour que, au 

 moyen d'une des nombreuses dispositions connues qui servent a 

 utiliserles forces electro-magnetiques, I'effet iiecessaire se produise. 

 II est facile de concevoir que I'elevation ou I'abaissement de tempe- 

 rature, en amenant le mercure de la tige thermometritjue au contact 

 du fil de platine superieur ou en Ten separant , pourra mettre en 

 mouvement soit le marteaa d'un tiiiibre avertisseur, soit un reo-istre 

 determinant ou interroniitant une emission regulatrice d'air de va- 

 peur, ou dun liquide chaufle ou refroidi. 



— M. Benoit propose, pour regulariser lechauflfage et la ventila- 

 tion de la salie des seances de la Soci^te, de combiner a la fois le 

 thermometre electrique de M. Maistre et I'electro-ainiant. 



S'il fait trop chaud dans une salle, que faut-il laire pour en mo- 

 derer la temperature et la ventiler en meme temps i 



" II suffit, evidemment, d'oiwrir au plafond une ouverture cl e- 

 facuation de fair chaud qui s'eleve toujours, d'ouurir au parquet 

 une oui'erture d' introduction de i^airjrais et &e fermer les bouches 

 de chaleur par lesquelles I'air chauffe arrive du calorifere dans la 

 jalle. 



" Cos operations peuventetre faites, soit separement, soit simul- 

 lanement, en combinant les deux appareils mentioniies avec un 

 petulule conique employe, non plus comme il I'a toujours eie jus- 

 qu'ici, pour moderer et regulariser la vitesse de rotation des ma- 

 chines, mais bien comme organe mecanique special. On con9uit fa- 

 cilement que la douille du pendule developpe omne et maintienne 

 ouverts les obturateurs des ouuertures du plafond et du parquet 

 et ferme et maintienne ferme le registre de la bouche de chaleur 

 du calorifere, pendant tout le temps que relectro-aimantlait touiner 

 ce pendule avec une vitesse constanle, convenable. 



