COSMOS. 3 



taines de colonnes de fonte, independamment du mur exterieur. 



Le sy-teme de construction ne permet pas que les paratonnerres 

 aient plus de 6 a 7 metres de hauteur et qu'ils soient poses ailleurs 

 que sur les sommets des fermes. En consequence, on les etablira de 

 trois en trois fermes, c'est-a-dire a 24 metres l'un de l'autre. Ainsi, 

 la galerie rectangulaire aura trente paratonnerres, la galerie cen- 

 trale neuf ou dix ; quant aux pavilions, ils en recevront plus ou 

 moins, suivant leur etendue et leur position. 



Un grand conducteur commun sera etabli dans toute la longueur 

 du clmineau qui fait le tour de la galerie centrale, ayant ainsi 

 500 metres de developpement ; il sera forme avec du fer portant 

 8 ou 9 centimetres carres de section, et metalliquement continu. 

 Chaque paratonnerre sera muni d'un conducteur particulier qui vien- 

 dra se souder au conducteur commun ; enfin le conducteur commun 

 lui-meme sera mis en communication avec le sol au moyen de quatre 

 puits au moins , qui seront creuses vers les quatre angles du rec- 

 tangle ou vers les milieux des cotes - , et qui devront etre assez pro- 

 fonds pour avoir toujours 1 metre d'eau. II importe que les puits 

 soient eloignes les uns des autres; il importe pareillement que les 

 conducteurs qui viennent y perdre la foudre se trouvent en contact 

 avec le liquide par de grandes surfaces, soit qu'on les y ramifie de 

 diverses manieres, soit que Ton y soude des feuilles larges et epaisses 

 de tole etamee , de zinc ou de cuivre. Les paratonnerres des pa- 

 vilions seront de meme relies au conducteur commun ou au plus 

 voisin de ses embranchements qui se diligent vers les puits. >< 



Nous trouvons tres-mauvaise et tres-dangereuse , par les raisons 

 que nous avons deja exposees, 1'idee d'un grand conducteur com- 

 mun sur lequel les trente conducteurs particuliers viendraient s'em- 

 brancher a angle droit. II est presque impossible dans une sem- 

 blable disposition, que, dans le cas d'un grand afflux d'electricite", 

 le conducteur ne soit pas rompu avec des dangers graves. II faut 

 absolument ou supprimer ie conducteur commun, ou amener tan- 

 gentiellement les conducteurs particuliers. 



