552 COSMOS. 



inferieure ties tubes horizontaux; nous ne savons pas qu'ils pre- 

 sentent rien de particulier, si ce n'est uiie prise d'air habilemeut 

 menagee pour biuler une partie de la fumee ; tout ce qu'on leur de- 

 maiide, c'est uiie combuslioii rapide at intense. 



Sur les bateaux a vapeur, la chemise en tole ou boite de la chau- 

 diere reste a nu ; on fait seulenient ses parois doubles; et I'espace 

 vide compris entre ces parois est rempli d'eau. "Dans les usines,, 

 I'ensemble de la chaudiere peut etre renferme dans un fourneau 

 en niagnnnerie ; la seconde paroi et I'eau sont remplacees avec avan- 

 tage par un revetenient interieur en briques qui conduit beaucoup 

 mieux la chaleur. 



Aprcscette description generale, que nous n'avons pu rendre ni 

 plus courte ni plus claire, et avant de faire ressortir les avantages 

 incontestables de la nouvelle chaudiere, donnons les dimensions du 

 modele expose dans 1' Annexe, et les resultats des experiences aux- 

 quelles il a ete soumis sous !a direction du Jury. Son volume est 

 de 4 metres 50 centimetres cubes ; chaque serie horizontale se 

 compose de neuf tubes, communiquant chacun avec son voi^in sur 

 cinq points de la longueur ; les deux series horizontales sont reliees 

 entre elles par neuf series vcrticales composees chacune de douze 

 tubes. Le nombre des tubes du serpentm on gazeificateur est de 

 trente, c'est- a-dire que le tube unique ou I'ensemble des tubes unis 

 a chaud dmit il se compose, est rejilie quinze fois sur lui-meme dans 

 le sens de la longueur de la voute cylindrique. La quantite totale 

 d'eau que le generateur peut contenir est de 115 litres; la quantity 

 d'eau en contact avec le foyer est de 88 litres ; la surface de chaufTe 

 des tubes gcnerateurs ou vaporisateurs est de 7,47 metres carres; 

 la surface de chauffe des tubes secheurs ou surchauffeurs est de 

 17,86 metres carres ; la surface de la grille est de 90 decimetres 

 carres. 



Le 25 octobre dernier, la commission du Jury a fait peser avec 

 soin le charbon consomme par le generateur Clavicres en pleine 

 marche, et mesurer le volume d'eau vaporisce. 



La houille employee etait moitie Mons, moitie Charleroy, tout 

 venant; I'alimentation se faisait a I'eau froide; 100 kilogrammes 

 de houille out vaporise rt^gulierement 915 litres d'eau par lieure; 

 c'est done 9 litres 15, par kilogramme de charbon et par lieure; 

 au lieu de 6 a 6 1/2 litres que donnent en moyenne les generateurs 

 ordinaires des machines fixes. Si Ton considere 1" que le maximum 

 theorique est de 12 a 13 litres par kilogramme de houille; 2" que la 

 vapeur qui sort de la chaudiere est de la vapeur seche, surchauff^e. 



