176 NAVIGATION. — GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE 



gique et y avait constaté le plein succès de nombreuses applications. A 

 son retour, elle lit ressortir les avantages de ce système, qui procurait 

 une grande économie de tonte et de pose, une étanchéilé parfaite et une 

 flexibilité particulièrement précieuse dans une ville où le sol est très-peu 

 résistant. Son rapport établit : 1° que des bagues en caoutcbouc, em- 

 ployées dans la distribution d'eau de Bruxelles, pendant quatre ans et 

 sous une pression de sept atmosphères, étaient parfaitement conservées ; 

 2° que la célérité de la pose ne laissait rien à désirer ; 3° qu'une con- 

 duite avec joints Delperdange résistait, sans manifester aucune fuite, à 

 une pression de quatorze atmosphères ; 4° qu'en recouvrant le joint 

 d'un lut protecteur, de brai notamment, on acquerrait une grande ga- 

 rantie pour la conservation de la bague en caoutchouc et du collier de 

 serrage en fer, dont la durée en bon état formait la seule inconnue ; 

 5 # que les avantages sous le rapport de l'élasticité devaient être pris en 

 grande considération, à cause de la nature générale du sol à Valen- 

 ciennes et des meilleures conditions de résistance aux coups de bélier ; 

 6° enfin, que les intérêts de la grande économie à réaliser suffiraient 

 pour renouveler tous les joints, après neuf années seulement. 



En présence de ces conclusions, le Conseil adopta le système et le droit 

 de brevet que la Commission avait négocié conditionnellement avec l'in- 

 venteur. Il était rendu évident, en effet, par la durée connue des autres 

 joints élastiques déjà usités, que l'on pouvait compter sur une durée 

 beaucoup plus longue que celle des neuf années en question. 



On n'a eu qu'à s'en louer, tous les avantages espérés ayant été réalisés, 

 notamment en ce qui concerne le petit nombre des fuites au début, tandis 

 qu'il y en a toujours beaucoup lors de la mise en service des canalisations 

 avec joints au plomb. On continue à appliquer le même système, depuis 

 onze années, à toutes les extensions de la distribution intérieure et on 

 en est toujours aussi satisfait. Eu égard à la nature générale du sol de 

 la ville, nous sommes convaincus qu'il eût été désastreux d'appliquer 

 un système complètement rigide. 



Les recettes actuelles, défalcation faite des frais d'entretien, procurent 

 environ 4 0/0 du capital engagé. 



DISTRIBUTION D'EAU DE LILLE. 



Depuis que l'industrie avait pris un grand développement à Lille, les 

 années de sécheresse occasionnaient une grande gêne, tout à la fois 

 aux usines, qui manquaient d'eau vers la lin de la journée, et aux 

 maisons voisines, dont les pompes ne fournissaient plus dans l'après- 

 midi. La série des années très-sèches, 1857, 1858, 1859, détermina de 

 telles souffrances, que la nécessité de recourir à une distribution d'eau 

 fut universellement admise. Mais l'opinion publique se divisa entre deux 



