388 HYGlÈiNE ET MEDECINE PUBLIQUE 



notre personnel mrdical fera aux sauveteurs pour leur apprendre la marche à 

 suivre en cas d'accident, en attendant l'arrivée du médecin. 



Nota. — Dans sa séance du 7 août 1891, le Conseil d'hygiène publique et 

 de salubrité du département de la Seine a remanié complètement l'instruction 

 sur les soins à donner aux blessés qui était en usage dans les postes de secours 

 publics de la ville de Paris. 



— Séance du 23 septembre — 



Réimion des 3% 4*^ et 17*^ Sections. 



M. GENIS, In;.'., ;'i P;iiis. 



Assainissement de Marseille. — M. Genis, après quelques considérations géné- 

 rales sur l'assainissement de Marseille, envisagé non seulement au point de vue 

 local, mais au point de vue national, donne une analyse succincte du méca- 

 nisme du contrat d'entreprise des travaux pour arriver à l'assainissement 

 complet de la ville par le « tout à l'égout ». 



Il expose ensuite la manière dont les études des détails d'exécution sont 

 faites et discute successivement les questions suivantes au point de vue du 

 choix des types à adopter pour obtenir en chaque point du réseau les débits 

 nécessaires, tout en donnant partout le maximum de vitesse d'écoulement : 



L'influence de la forme des égouls et, comme conclusion, l'adoption des 

 formes curvilignes ; 



L'influence de la dimension et, comme conclusion, adopter les égouts le plus 

 petits possible, compatibles avec le débit; 



Enfin, lintluence de la nature des parois. 



En exposant les résultats obtenus dans les différentes hypothèses de nature 

 des parois, M. Genis fait part de ses études pour arriver à donner aux égouts 

 des parois de verre et même à faire des canalisations de tuyaux de verre, ce 

 qu'il espère pouvoir réaliser grâce à l'invention de M. L. Appert. M. Genis 

 donne des détails précis sur la pluviométrie de Marseille, dont il a fallu tenir 

 compte dans l'i'laboration des projets. 



Au cours de son exposé, M. Genis a montré des diagrammes nouveaux qu'il 

 a construits et qui permettent de trouver immédiatement, pour des canaux de 

 toutes formes et de toutes dimensions, avec des pentes variant de à 100 mil- 

 limètres, pour un débit déterminé, la vitesse de l'eau et lu hauteur à laquelle 

 elle s'élève dans le canal. 



M. Genis ajoute que, dans les études, il a été tenu compte des pluies d'orage, 

 que des déversoirs seront établis en nombre suffisant et que le sable sera 

 retenu dans des poches pour empêcher l'obstruction des égouts. Il ajoute que 

 la clause du contrat réservant le coût du curage a été inséri'C dans l'intérêt de 

 la Ville qui, de cette façon, bénéficiera des améliorations que des études nou- 

 velles et les progrès delà science pourront apporter dans les projets. 



M. Ch. HERSCHER, Ing.-Const., ù Paris. 



La slérilisation de Veau. — M. Herscher explique les raisons qui font re- 

 chercher, par tous les grands services sanitaires publics, les moyens de pou- 



