F. DOMMER. — L'AIR LIQUIDE — PRÉPARATION INDUSTRIELLE — APPLICATIONS 75 



vapeurs d'éthylène aspirées par la pompe passent par un serpentin, où elles 

 sont refroidies par le chlorure de méthyle, puis dans un tube condenseur réfri- 

 gérateur, plongé dans le chlorure de méthyle bouillant, où l'éthylène se liquéfie. 



3 e cycle : l'oxygène, comprimé par un compresseur, passe par un serpentin 

 placé à l'intérieur du vase à ébullition de l'éthylène ;il utilise le pouvoir refroi- 

 dissant de l'éthylène, et se liquéfie. 



L'oxygène coule dans la boîte et dans le verre à ébullition ; la vapeur d'oxy- 

 gène qui s'échappe entre le jet et le tube extérieur circule autour de l'appareil, 

 formant chemise de vapeur ; l'oxygène bout dans le verre sous une pression 

 réduite, et la température s'abaisse à —200°. On peut aussi obtenir l'air liquide 

 sous la pression atmosphérique, dans le récipient refroidi à — 200°. 



Machines à gaz détendu avec production de travail. — Ces machines sont 

 basées sur un principe de thermodynamique bien connu, qui est le suivant : 



Si l'on fait détendre dans un cylindre un gaz comprimé produisant du tra- 

 vail sur un piston, il en résulte un abaissement de température considérable ; 

 par exemple, un gaz comprimé à 200 atmosphères, que l'on fait détendre adia- 

 batiquement à la pression atmosphérique, donne un abaissement de — 240". 



L'air ainsi refroidi est conduit dans un échangeur de température, où l'air 

 comprimé arrive en sens inverse, et se refroidit avant sa détente ; on peut 

 ainsi obtenir une série d'abaissements de température successifs. 



Mais tous les corps mélangés à l'air, l'eau, l'acide carbonique, la matière 

 lubrifiante, se solidifient dans les détendeurs; de plus, il fallait compter avec 

 la difficulté de protéger les appareils contre le rayonnementcalorifique extérieur. 



La température la plus basse obtenue dans ces machines n'a pas dépassé 

 — 95°. 



Elles n'ont pu, jusqu'à présent, remplir le but que s'étaient proposé les 

 inventeurs, de liquéfier l'air. 



Machines à détente de gaz utilisant V effet Joule et lord Kelvin. — Nous allons 

 en étudier deux types : la machine de Linde et la machine Hampson. Lord 

 Kelvin et Joule ont démontré, depuis plus de quarante ans, que l'air atmosphé- 

 rique n'est pas un gaz parfait, et que lorsqu'il s'écoule d'une pression élevée 

 à une pression plus basse, par exemple en faisant passer le gaz par une petite 

 ouverture, il se produit un refroidissement donné par la formule 



= 0,276 ( Pl _p 2 )^_j , 



où p l — p 2 représente la différence de pression en atmosphères, 6 la température 

 absolue du jet. 



C'est sur le froid résultant de cette détente continue qu'est basée cette nou- 

 velle machine. Le refroidissement est très faible : 1/4 de degré par atmosphère 

 de chute exigerait des pressions énormes, environ 800 atmosphères, pour abaisser 

 la température de l'air à — 220°. Ces pressions ne seraient pas pratiques. 

 M. Linde a tourné la difficulté en accumulant les effets de la détente continue, 

 c'est-à-dire en combinant plusieurs écoulements successifs, de façon que l'abais- 

 sement de température produit par un écoulement soit transmis à l'air com- 

 primé qui doit produire l'écoulement suivant. 



La figure 1 représente un schéma de cette machine ; elle se compose d'un 

 compresseur C, qui comprime l'air à 220 atmosphères ; la chaleur de compres- 



