Q0j5,>;. — LES ÉGOL'TS DE LYON, AU POINT DE VUE DE LA SALUBRITÉ 273 



n)ii)[)lt' (le ]a situation. Le ivsoaii (1<'S l'iiouts comprond d'abord les collec- 

 teurs établis, du nord au sud. parallèlement au cours du Rhône et de la 

 Saône, sous les grandes artères et i;énéralement le long des quais; puis 

 les égouts secondaires, les égouts transversaux et les petits branchements. 

 Les collecteurs pourraient bien être lavés au moyen d une dérivation, 

 mais ces lavages et chasses y serai(>nt inutiles, puisque^ l'eau amenée par les 

 autres égouts y coule toujours en abondance et que (luehpies-uns ne sont 

 même accessibles (jne pendant la nuit, tellement Tecm y afflue pendant le 

 jour, (rest dans les égouts secondaires que ce lavage serait utile, mais 

 alors ladifhculté est très grande; «'Ile résulte surtout de la trop grande 

 élévation au-dessus du niveau du lleuve. de l'originf^ de ces égouts et de 

 limpossibilité matérielle d"y amener la quantité d'eau nécessaire pour 

 obtenir une chasse énergique et susceptible d'entraîner efficacement toutes 

 les matières de vidange. Il ne faut pas oublier, non plus, que les égouts 

 secondaires reçoivent les eaux ménagères, qui y laissent des dépôts plus 

 nuisibles peut-être que les matières fécales, quoique plus faciles à enlever 

 [)ar un courant d'eau. 



En résumé, tous les systèmes de diviseurs fixes employés à Lyon n'ont 

 pas donné de meilleurs résultats (pn^ l'écoulement direct (1). et j'ai dû 

 nie préoccuper de la recherche d'un système qui n'cM'it pas les inconvé- 

 nients que j'ai signalés. Le systèiui' qui m;: parait résoudre la question 

 aussi complètement qu'il est possible de l'espérer, dans l'état actuel de nos 

 (\gouts et des ressources affectées annuellement à ce service, est celui des 

 linottes mobiles qui sont déjà employées à Paris, où j'en ai étudié le fonc- 

 tionnement, et qui a été expérimenté avec succès à Lyon. 



L'expérience a démontré que les matières fécales, accumulées ainsi dans 

 1,1 tineltr et fréquemment lavées par l'eau des sièges, n'entraient pas en 

 lermentation et ne dégageaient pas d'odeur avant leur enlèvement, en 

 sorte que le compartiment où se fait l'opération n'a pas d'autre odeur que 

 celle qu'on trouve dans une cave ordinaire. Les liquides qui se rendent 

 immédiatement à l'égout sont complètement inodores et n'ont aucun 

 inconvénient pour la salubrité, si l'on assure leur écoulement immédiat 

 eu évitant toute stagnation dans l'égout. 



Ce système va très prochainement être appliqué, à Lyon, à toutes les 

 maisons dont les sièges sont lavés et dont les matières s'écoulent plus ou 

 moins directement dans l'égout {%; on l'appliquera aussi aux maisons 

 dont les fosses ne pourront plus être maintenues, jiar suite de la trop 



(1 1 L'écoulement direct, qui avait été autorisé à Nantus, a donné liou à une tell 3 infection, malgré 

 l'emploi des fermetures iiydrauliques pour les gueulards, qu'on a dû revenir à l'ancien système 

 lies lusses fix;s. — A Paris, c; syslème,qui avait d'abord été en grandij favjur, va être remplacé 

 |)ar celui des tinettes mobiles. 



(2i 11 y a lieu de reniarqun' qu'on pourra ainsi ulilis'r, pour les besoins dn l'agricuUurc, les 

 matières sulidys que retiendront les tinettes et qui sont aujourd'hui enlièrem Mit p;rdues. 



18 



