^78 NAVIGATION. — GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE 



de formes, de syslèmes brevetés ou non, satisfaisant plus ou moins à la 

 solution cherchée. 



Cette multiplicité de formes dépend aussi des exigences extrême- 

 ment variables de leur emploi suivant les cas particuliers. Ainsi la 

 navigation et la locomotion font naturellement rechercher la légèreté 

 et le peu de volume, les catégories établies par les règlements admi- 

 nistratifs font rechercher la réduction de volume. 



Pénétré de ces principes, j'ai aussi cherché une solution pratique à 

 ces difficultés et depuis sept aimées, j'utilise à terre et en navigation, 

 tant à la mer qu'en rivière, un système nouveau que je décris ci-après 

 cl dont j'ai constamment, jus([u'ici, obtenu des résultats très-satisfaisants. 



DESCRIPTION DE LA CHAUDIÈRE ORIOLLE. 



Cette chaudière se compose d'un corps h peu près cubique, formé 

 principalement d'un faisceau de tubes longitudinaux, contenant l'eau ou 

 la vapeur à l'intérieur et mettant en communication deux lames d'eau 

 parallèles formant façade, dont l'épaisseur est de 19 à 17 centimètres. 

 Les tôles opposées de ces lames d'eau, ayant de 12 à 14 millimètres 

 d'épaisseur, sont parfaitement reliées entre elles par des entretoises en 

 fer de 25 millimètres de diamètre taraudées dans les tôles, puis rivées. 

 L'écartement de ces entretoises est de 11 centimètres d'axe en axe. 

 Les tubes dont le nombre varie suivant l'importance du générateur ont 

 de 55 millimètres à 80 millimètres de diamètre extérieur et de 3 à 

 5 millimètres d'épaisseur, et leurs joints dans les plaques tubulaires 

 sont formés suivant un usage général par un mandrinage soigné, sans 

 rivetage ni mâtage, les deux lames d'eau AV et AR sont ainsi reliées entre 

 elles par les extrémités des tubes. Si l'on voulait relier plus solidement 

 entre elles les deux lames d'eau, et de nombreuses expériences nous ont 

 démontré qu'il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter, on peut baguer et 

 river un certain nombre de tubes et môme en remplacer quelques-uns 

 par des tirants. 



Les tubes laissent entre eux des intervalles de 25 millimètres qui ser- 

 vent au passage des gaz du foyer et qu'on utilise pour le raclage obli- 

 que de l'extérieur des tubes, les tangentes horizontales aux rangs des 

 tubes voisins laissent entre elles un petit écartement qui permet aussi 

 le raclage horizontal de l'extérieur des tubes. Les rangées de tubes infé- 

 rieurs contiennent l'eau à vapeur, les rangées supérieures servent de 

 réservoirs, sèchent et surchauffent la vapeur (la prise de vapeur se fai- 

 sant dans le haut de la lame d'eau antérieure). Les tubes sont tous 

 parallèles entre eux et présentent par rapport à l'horizontale une incli- 

 naison de 10 à 20 centimètres par mètre, qui a pour but de donner 

 une direction à la circulation d'eau et de vapeur qui s'établit. 



