( io44 ) 



incidemment l'une de ces nombreuses causes donnant naissance à ces 

 surfaces d'évaporation que MM. Donriy et Gernez ont si bien étudiées et 

 décrites, il se produit une soudaine et terrible explosion, attribuée le plus 

 souvent encore à des causes inconnues. 



» Il reste établi que, en dehors de ces grossières fautes d'un manque 

 d'eau et d'un encrassement des chaudières, c'est à la surchauffe qu'il faut 

 recourir pour expliquer la plupart des nombreuses explosions de ces der- 

 nières années. 



)) Le remède est simple ; le matin, avant de pousser ses feux, le chauffeur 

 devra redonner ce qui lui manque, c'est-à-dire de l'air, à l'eau de ses 

 chaudières. Mais il est essentiel que cette opération se fasse dans les con- 

 ditions conformes a la théorie de MM. Donny et Gernez, c'est-à-dire que, 

 pour être efficace, cette injection d'air doit pouvoir créer dans la partie in- 

 férieure du liquide des surfaces d'évaporation qui seront autant de centres 

 d'amorces d'ébullition destinés à la régulariser. 



» On réalisera cet effet en introduisant dans les chaudières un tube en T 

 (ABCD) (tube en fer de o'",o4 de diamètre) dont la branche hoiizontale 

 CD, placée à o'",qo au-dessus du fond de la chaudière, sera munie, à sa 

 partie inférieure, d'un certain nombre de cupules ou godets, lesquels vont 

 devenir des réservoirs d'air formant ces susdites surfices d'évaporation. 

 Espacés de o™,oi environ, ces godets devront avoir o™,oi de hauteur sur 

 o'°,oi d'ouverture, et le nombre en sera évidemment fonction delà longueur 

 du tube CD, presque égale à celle de la chaudière: car, d'après les savants 

 professeurs, la régularité de l'ébullition ne j^eut que gagner à la multi- 

 plicité des centres ilamorces. 



M Voici donc le chauffeur arrivant le matin, en face de ses chaudières. 

 Que (levra-t-il faire?... Pomper et injecter de l'air. 



» Dèi que le manomètre de sa pompe lui indique une pression, aux 

 godets, supérieure à celle de la vapeur restante, c'est qu'il a chassé du tube 

 l'eau qu'elle renfermait et que ses godets sont pleins d'air; à ce moment 

 tout danger est écarté, il peut pousser ses feuxet, dès quel'eaualteint ioo°, 

 les godets d'air entrent en fonction, l'ébullition se prononce normalement 

 à la bouche de chacun d'eux, et finalement les exjilosions deviennent 

 rnalériellement impossibles [voir ma Noie du i8 septembre dernier). 



» Telle est la solution « économique » qui paraît aujourd'hui devoir 

 s'imposer, du moins à terre, avec l'autorité d'une théorie saine et uni- 

 versellement acceptée. 



» Chaque matin, le mécanicien retrouve son eau chaude, et même de la 



