SÉANCE DU 2 1 AVRIL 1908. 857 



ÉLECTRICITÉ. — Influence des effluves sur la résistance d'isolement des iso- 

 lateurs. Note de M. F. A'ègre, transmise par M. Lippmaiin. 



On sait que la résistance d'isolement d'un isolateur est définie par la 



V 

 relation 11 = j, dans laquelle V représente la tension appliquée à la gorge 



de l'isolateur, sa ferrure étant à la tension zéro, et I l'intensité du courant 

 qui va de la gorge de l'isolateur à la ferrure. 



Le trajet de ce courant suivant surtout la surface de l'isolateur, on aug- 

 mente la résistance de ce dernier en augmentant ses dimensions ainsi que le 

 nombre de ses cloches. 



En outre, pour avoir, au\ tensions élevées, un isolateur capable d'empêcher 

 une étincelle disruptive d'éclater entre la gorge de l'isolateur et le goujon qui 

 le supporte, on constitue l'isolateur de plusieurs pièces, chacune d'elles for- 

 mant cloche et étant soigneusement émaillée; cette subdivision permet en 

 outre d'obtenir la porcelaine homogène et bien vitrifiée. 



Mais, à partir d'une certaine tension, des effluves se forment entre les 

 cloches et la ferrure. C'est l'influence de ces effluves sur la résistance d'iso- 

 lement de l'isolateur que je me suis efforcé de rechercher. La méthode que 

 j'ai employée est la méthode de la déviation. 



L'un des pôles d'une machine de Wimshurst était relié à la gorge de l'iso- 

 lateur étudié, dont la ferrure était reliée à l'autre pôle par l'intermédiaire 

 d'un galvanomètre. La tension était mesurée au moyen d'un électromètre 

 Bichat et Blondlot. Le galvanomètre était protégé, contre l'électrisation par 

 influence due au voisinage de conducteurs à haute tension, par une enveloppe 

 métallique reliée au sol. 



Pour rendre les mesures comparables entre elles, je rapportais chacune d'elles à une 

 tension déterminée. Par exemple, j'observais la déviation «, à la tension V, de l'ordre 

 de 5ooo ou de loooo volts, puis la déviation a à la tension V> V,, puis la déviation a, 

 à la tension V,, puis la déviation a' à la tension V'> V, et ainsi de suite, en encadrant 

 chaque mesure à la tension V*"' entre deux mesures à la tension de comparaison \ ^. 



Je déterminais ainsi les rapports 



25; 2 a' 



a.. 



On a ainsi p en fonction de V; p est proportionnel à V tant que la résistance de 

 l'isolateur est constante, puis croit avec la tension quand la résistance diminue. 



1° Dans une première série d'expériences, j'ai étudié deux isolateurs en porcelaine : 

 à simple cloche, diamètre =: 80'""", et à triple cloche, diamètre := 1 10™™, tous deux secs 

 et propres. La tension de comparaison a été 55oo volts. 



