,202 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



moteur auxiliaire. Ces formules peuvent être réduites à la considération des quatre 



f;ran(leurs ou coefficients ci-après : 



Variation de la cliarge; 



Valeur de la cliarge finale; 



Rapport de la puissance normale du groupe à son énergie cinétique; 



Durée de la manouivre. 



Vassen'issemenl du molear auxiliaire poiincl, lorsqu'il est convenable- 

 ment réalisé, de ramener Félude du réglage indirect au cas de l'action 

 directe. Nos formules indiquent la puissance qu'il convient de donner an 

 moteur auxiliaire pour obtenir ce résultat. 



Mais en pratique il est souvent difficile d'obtenir un asservissement parfait, et 

 l'organe de réglage ne suit pas toujours instantanément et fidèlement tous les dépl.i- 

 ceinents du régulateur; le réglage s'opère alors suivant une loi complexe et le moyen 

 le plus simple de suivre le phénomène consiste à employer l'ingénieuse représentation 

 graphique due à M. Léauté. 



Un régulateur asservi donne l'orcémenl une vitesse plus faible en charge 

 qu'à vide. Pour ramener la vitesse à son taux normal, on emploie des coiri- 

 potisaleurs, (jui sont en somme des correcteurs de l'action des régulateurs. 

 La méthode graphique de M. Léauté se prêle également bien à l'étude de 

 la compensation. l'^Uc peut enfin être généralisée et appliquée à l'étude du 

 réglage de la tension à vitesse constante. Une remarque s'impose toutefois : 

 on sait (jue la self-indtiction joue en général dans les phénomènes élec- 

 triques un rôle comparable à celui de l'inertie en cinématique. ( )r l'inerLie 

 joue dans le réglage mécanique un rôle utile, car elle s'oppose aux variations 

 brusques de la vitesse et donne au régulateur le temps d'agir, tandis que la 

 self-induction joue toujours un rôle nuisible dans le réglage de la tension. 



La compensation des régulateurs de tension peut s'obtenir avec la plus 

 grande facilité en faisant réagir le courant principal sur le tensimètre : on 

 fait ainsi du compoundage èleclro-mécanique . 



Dans la plupart des centrales électriques, on a l'habitude de prévoir 

 aulant de régulateurs qu'il y a de groupes : on ne rencontre que très excep- 

 lionnellement le réglage central qui permet de commander, à l'aide d'un 

 seul régulateur, l'ensemble des scrvo-moleurs de tous les groupes en ser- 

 vice sur un même réseau. Celte solution est cependant plus rationnelle et 

 plus économique; elle permet en eflél d'assnrei- une répartition uniforme 

 de la charge. 



Le développement des distributions éleclri(pies a posé le problème du 

 réglage de plusieurs usines desservant un même réseau et distantes parfois 



