( 137 ) 

 plongeants ne présente pas plus de difficultés que le place- 

 ment des rivets ordinaires, puisque la difficulté se résout 

 par un simple changement de forme de Tune des boute- 

 roi les. 



Il est incontestable que la forme des rivets plongeants 

 rendrait le remattage des rivets à l'intérieur difficile dans 

 les cas de la rivure simple, et presque impossible dans les 

 cas de la rivure double; mais, en définitive, cet inconvé- 

 nient n'a pas une grande importance; on rematte rarement 

 les têtes des rivets à l'intérieur des chaudières; et le re- 

 mattage des rivets à l'intérieur ne se pratique en général 

 que pour remédier à une mauvaise construction; c'est, du 

 reste, une opération qui, dit-on, porte atteinte à la soli- 

 dité des tôles. 



Enfin, lorsque la construction d'une chaudière exige 

 absolument l'introduction d'une cornière, les rivets plon- 

 geants ne peuvent se placer dans les angles de raccorde- 

 ment des tôles que sur l'un des côtés, ou, en d'autres 

 termes, la moitié seulement des rivets peut avoir la forme 

 plongeante. 



Je crois devoir faire remarquer, en terminant, que la 

 loi sur l'établissement des machines à vapeur permet, 

 dans le cas de doubles rivures, l'établissement de chau- 

 dières avec des tôles moins épaisses pour des diamètres 

 semblables et des pressions égales; il y aurait à voir si l'on 

 ne trouverait pas dans cette tolérance un motif suffisant 

 pour faire des rivures doubles et à rivets plongeants, prin- 

 cipalement dans toutes les parties des chaudières les plus 

 directement exposées à l'action du foyer. 



Il est un point encore que je signale : les chaudières 

 fabriquées se vendent au poids; or, d'après les données 

 de M. Maurice Urban, le poids en plus de la chaudière 



