SÉANCE DU 3l OCTOBRE 1904. 667 



» Le plus souvenl ces accidents sont causés, non par les appareils producteurs ou 

 récepteurs de l'énergie, car il est facile de les proléger et de les mettre à l'abri de tout 

 contact, mais bien par les canalisations servant au transport de cette énergie. 



» Ces canalisations peuvent être souterraines ou aériennes; l'emploi des premières 

 est limité par deux raisons : l'une, d'ordre leclinique, consiste dans la difficulté de les 

 réaliser pratiquement lorsqu'il s'agit de très haute tension; l'autre, d'ordre financier, 

 est le prix élevé de ce genre de canalisation. 



» Pour ces motifs, l'usage des canalisations aériennes s'est très répandu; il le sera 

 de plus en plus, au fur et à mesure de l'augmentation du nombre d'installations et des 

 plus grandes distances à francliir. 



» Ces canalisations empruntent forcément les chemins et routes et sont ainsi presque 

 en contact avec le public 



» Une rupture d'un conducteur l'amenant à portée de la main, ou un simple con- 

 tact entre ce conducteur et un fil télégraphique ou téléphonique peut causer mort 

 d'homme. 



» On a cherché à parer à ces dangers par divers moyens : filets de protection; ber- 

 ceaux métalliques fixés aux poteaux, de façon à recevoir les conducteurs en cas de 

 rupture et à les mettre ainsi au potentiel de la terre; cloches isolatrices spéciales 

 munies d'interrupteurs automatiques ou cloches montées sur pivot, venant s'infléchir 

 et mettre le conducteur en contact avec un cercle métallique relié à la terre, dès que 

 ce conducteur n'est plus également tendu de part et d'autre de la cloche. 



» Tous ces procédés ont l'inconvénient, pour une ligne un peu longue, de nécessiter 

 des appareils nombreux, par conséquent d'un entretien difficile et par cela même d'un 

 fonctionneiiient incertain. 



» Nous avons pensé augmenter notablement la sécurité de ce genre 

 d'installations par le nouveau dispositif suivant : 



» Chaque ligne est munie en son origine d'un interrupteur disjoncteur 

 dont le déclenchement s'opère automatiquement dans les trois cas d'acci- 

 dents suivants : 



» I. Rupture d'un conducteur; 



» II. Mauvais isolement d'un conducteur ; 



» III. Contact accidentel entre un conducteur et un fil télégraphique ou 

 téléphonique muni des appareils de protection courants. 



» Ce résultat est obtenu en utilisant le principe qui suit : 



» Aux deux extrémités d'une ligne, les potentiels des points neutres de 

 la distribution sont sensiblement les mêmes tant que cette ligne est en état 

 normal. 



» Au contraire, ces potentiels sont très dillérents, dès qu'd se produit 

 une rupture d'un conducteur. 



» De même, les potentiels des points neutres sont sensiblement les 

 mêmes que celui delà terre tant que celte ligne est en état normal; au 



