(\6S ACADÉMIE DES SCIENCES. 



conlraiie, ces potentiels en sont très différents dans le cas des accidents II 

 et III. 



» Ces différences de potentiel sont utilisées comme suit : 



» A l'e.virémité de la ligne à protéger, on relie à la terre, avec interposition d'un 

 parafoudre à faible dislance d'éclatement, un point neutre existant dans la distri- 

 bution ou spécialement créé à cet effet par des bobines de self ou des résistances. 



» A l'origine de la ligne on relie également à la teire, avec interposition d'un para- 

 foudre analogue, l'entrée de l'enroulement à haute tension d'un petit transformateur 

 auxiliaire. La sortie de cet enroulement est reliée à un point neutre existant ou à 

 créer. 



» On peut commodément employer, comme points neutres, les centres d'enrou- 

 lement à haute tension de transformateurs ou généiatrices. 



» La différence élevée de potentiel qui se produit entre les deux points neutres de 

 tête et d'extrémité de ligne ou entre ces points neutres et la terre, en cas de perturba- 

 tion à la ligne, provoque un passage de courant à travers le primaire du petit trans- 

 formateur auxiliaire, le ou les deux parafoudres et la terre. 



» Le passage de ce courant à haute tension à travers le transformateur auxiliaire se 

 fait sous forme de décharge et ce transformateur fonctionne presque à la manière d'un 

 condensateur. 



» Le secondaire du transformateur auxiliaire provoque alors directement, ou plus 

 commodément par l'intermédiaire d'un relai, la mise en action du solénoïde de dé- 

 clenchement du disjoncteur. 



» L'ouverture du disjoncteur se produit instantanément et rend ainsi inoffensive la 

 canalisation où s'est produit l'accident. 



)■ L'emploi des parafoudres n'est pas indispensable, mais a l'avantage d'éviter qu'en 

 marche normale il ne puisse y avoir par la terre des circulations de courant qui, éven- 

 tuellement, pourraient gêner les communications téléphoniques voisines. 



» On peut donner toute autre forme pratique au principe exposé ci- 

 dessus, qui consiste en l'utilisation de la différence élevée de potentiel qui 

 se produit soit entre les points neutres des extrémités d'une ligne à haute 

 tension lorsqu'un des conducteurs se rompt, soit entre les points neutres 

 et la terre lorsqu'un conducteur est mal isolé ou vient à toucher un fd té- 

 léphonique. 



» On peut remarquer que le dispositif qui vient d'être décrit utilise des 

 appareils existant normalement dans toute installation, tels qu'inlerrup- 

 teur-disjoncteur et transformateurs d'usage industriel, auxquels il suffit 

 d'adjoindre un petit transformateur auxiliaire et un relai, c'est-à-dire deux 

 appareils dont la surveillance et l'entretien sont des plus minimes. » 



