'■ M.VGNANERIE DE MOULINE. 689 



cliauflera pas, les unes et les autres devront Iburnir des vo- . 

 lûmes d'air égaux. Pendant la saison d'hiver, on manœuvrera 

 les registres de manière à avoir la température convenable 

 pour le mélange d'air à introduire. 



Le tambour ménagé derrière les rayons est projeté à 0'",A0 

 de largeur pour permettre le passage d'un enfant et le net- 

 toyage. On pourrait le réduire à 0'",3(). 



Il y a six rayons de chaque côté et chacun doit recevoir 



360""' 



~ — = 60 mètres cubes d'air par heure, ou O'"^' ,0167 en 1". 



La vitesse d'arrivée de cet air ne doit guère dépasser 0", 40 

 en 1". La section totale des orifices de chaque rayon doit 

 donc être d environ ' ::= 0"''i,0/i2. 



Ces orifices seront rectangulaires et ouverts au haut de 

 chaque case. Ils pourront occuper une largeur totale de 3'", 50. 



Leur hauteur devrait être égale à *?~~ := 0"',012. 



Mais on leur donnera 0"',015 environ, afin de se réserver 

 le moyen d'accroître le volume d'air de ceux que certains 

 obstacles imprévus empêcheraient de bien fonctionner, en 

 diminuant, au contraire, le volume affluent, par d'autres trop 

 facilement ahmentés. 



Evacuation. — Le volume d'air vicié à évacuer étant de 

 720 mètres en une heure ou de 0"" ,200 en une seconde, et 

 la vitesse dans le collecteur pouvant facilement atteindre 

 1 mètre en une seconde, il aura dans la partie voisine de la 

 cheminée, et sur le premier tiers de sa longueur 0"',A0 de 

 profondeur sur 0"',50 de largeur, au deuxième tiers de sa 

 longueur, il aura 0'",20 sur 0"',50 ; au troisième tiers 0"',10 

 sur 0'% 50. 



Les différences de profondeur seront convenablement rac- 

 cordées. 



La grille qui recouvrera le collecteur devra avoir 0"',60 de 

 largeur, et offrir une section libre aussi grande que possible. 

 Elle devrait être de fer méplat présentant sa plus petite di- 

 mension. 



La vitesse dans la cheminée sera d'environ l'",50 au moins 



2' série. T. VI. —Décembre 1869. 44 



