— 157 — 



Le réfrigérant est constitué, comme le condenseur, par ime série 

 •de serpentins; il possède aussi un agitateur. 



Une solution salée, titrée de façon à éviter la congélation, tra- 

 verse le réfrigérant. 



Des pompes aspirent cette saumure, après son refroidissement 

 ■dans le réfrigérant, pour la distribuer dans les locaux à refroidii'. Cette 

 saumure réchauffée revient à son point de départ, pour se refroidir 

 à nouveau. . . , 



Les vapeurs produites par levaporation dans le réfrigérant du 

 fluide liquétié sont aspirées à nouveau par le compresseur. Le gaz 

 liquéfiable accomplit ainsi un cycle complet. 



La machine à absorption se compose des appareils suivants: 

 une colonne à ammoniaque, un rectificateur, un condenseur ou 

 li(jaéfacleur, une cuve réfrigérante, un régénérateur, une pompe a 

 ammoniaque et un échanqeur de température. 



La colonne à ammoniaque est chauffée par un serpentin de 



vapeur. 



.La vapeur sort du serpentin, se conden.se et est aspirée par une 

 pompe de restitution qui la refoule ou générateur de vapeur. 



Le chauffage de la colonne à ammoniaque produit le dégagement 

 de gaz et de buées qui se rendent dans le rectificateur, où ils circu- 

 lent à l'extériair du faisceau tubulaire renfermé dans le rectificateur. 

 Les buées s y condensent et retournent à la colonne. 



Le gaz ammoniac, séparé des buées, se dégage du reclifica- 

 leur et se rend au condenseur ■:ou liquéfacteur. Le gaz se liquéfie 

 dans ce^ appareil et quitte là partie inférieure du condenseur pour 

 se rendre, par un robinet de réglage, au réfrigérant immergé dans 

 une cuve réfrigérante. Le réfrigérant, qui est 1 appareil refroidisseur, 

 est composé de serpentins .dans lesquels s'évapore l'ammoniaque 

 liquide; cette évaporation produit le refroidissement de 1 eau salée 

 qui est utilisée, soit pour la faljrication de la glace, soit pour la 

 réfrigération de chambres frigorifiques. 



Le gaz sort du réfrigérant et se rend dans le faisceau tubulaire 

 -du régénérateur, où il se refroidit et se liquéfie. 



, Le liquide pauvre de la colonne à ammoniaque sort sous l'in- 

 fluence de la pression de la partie inférieure de la colonne, passe à 

 l'extérieur du faisceau tubulaire de l'échangeur de température, puis 

 se rend dans un tuyau oii il vient enrichir le gaz sortant du réfri- 

 gérant. 



La pompe à ammoniaque aspire le liquide riche venant du 

 régénérateur et le refoule dans le rectificateur. 



Le liquide riche traverse l'intérieur des tubes du rectificateur, 

 après avoir servi à condenser les buées ^nélangées au gaz ammoniac 

 venant de la colonne. 



• Le liquide riche quitte le ,rectificateur pour se rendre dans la 

 partie inférieure de l'échangeur de (température. Ce liquide se ré- 

 chauffe en passant à l'intérieur des tubes de l'échangeur de tempé- 

 rature et se rend dans la partie supérieure de cet appareil. 



De là, enfin, le liquide riche réchauffé retourne dans la colonne 

 à ammoniaque. Il accomplit ainsi un .cycle complet. 



Dans la machine à affinité, le seul agent frigorifique utilise est 

 l'ammoniaque à "'^/99" généralement. . 



Mais, dans les "machines à compression en usage aujourdhui, 

 les corps emplovés pour la production industrielle du froid sont, à 

 part l'ammoniaque, l'acide sulfureux anhydre, lacide carbonique, 

 «et, utilisé seulement en France, le chlorure de médiyle. 

 "■ D'une façon générale, le rendement des machines frigorifiques 



