( 344 ) 



ornemenl en fonte de fer qui couronne le membron sépa- 

 rant la partie ardoisée du toit de la partie couverte en zinc. 

 Un troisième conducteur parcourt tout le faîtage, il est 

 garni de pointes ou d'aigrettes comme les deux autres; 

 ces trois conducteurs sont reliés entre eux; ils seront mis 

 en contact avec le zinc des toitures par des circuits fermés. 

 Six conducteurs descendront jusqu'au bas de l'édifice et 

 seront mis en communication avec l'eau d'un puits, avec les 

 conduites d'eau de la distribution et un gros tube du gaz 

 au delà du compteur, comme cela a été fait à l'hôtel de 

 ville. 



Je me demande par où la foudre passera pour frapper 

 l'édifice et l'endommager? Les conducteurs multiples au 

 nombre de cinq ne valent-ils pas un conducteur unique? La 

 simple ligne droite du conducteur unique est remplacée 

 par deux rectangles ayant un côté commun; à quelques 

 mètres plus bas se trouve encore un rectangle métallique 

 fermé; la foudre trouve donc neuf places à atteindre au 

 lieu d'une. 



Les pointes nombreuses, effilées, petites, seront-elles 

 moins efficaces que cinq pointes de platine? 



Six conducteurs descendants et trois contacts avec la 

 terre ne valent-ils pas un conducteur descendant unique 

 et un contact unique? 



Ne voyons-nous pas dans les œuvres de Franklin, 

 d'Arago, de Kuhn, etc., que des décharges formidables 

 peuvent passer sans occasionner de dégâts dans des fils 

 de fer d'une faible section, même par de simples fils de 

 sonnettes? Mais j'aurais une foule d'exemples à citer; c'est 

 par excès de prudence que j'emploie des fils de fer galva- 

 nisés d'une section assez considérable, 10 millimètres de 



