( 347) 

 Je me demande quelle influence la multiplicité des para- 

 tonnerres à pointes eflilées nombreuses pourrait avoir au 

 point de vue météorologique. 



Obse7'vations sur quelques données relatives aux paratonnerres 

 placés sur les édifices dans ta construction desquels on em- 

 ploie des masses considérables de fer et de fonte. 



Les instructions recommandent en général de faire com- 

 muniquer métalliquement toutes les masses de fer un peu 

 considérables avec les conducteurs des paratonnerres. 



A titre d'excès de précaution à la suite d'expériences 

 parfois contradictoires, j'ai cru qu'il était bon de poser une 

 règle générale à ce sujet; je disais dans ma Note sur les 

 paratonnerres (Bulletins de l'Académie, t. XX, p. 15, 

 juin! 860): 



Toutes les pièces métalliques un peu considérables doi- 

 vent être mises en communication avec les conducteurs des 

 paratonnerres , de façon à fortner des circuits métalliciues 

 fermés, c'est-à-dire par deux points ou à deux conducteurs 

 au moins. 



Mais on éprouve quelquefois des difficultés sérieuses 

 lorsque les bâtiments sont achevés ou que leur construc- 

 tion est avancée. Vis-à-vis de ces difficultés et eu égard à 

 la faible tension que l'électricité doit avoir sur les nom- 

 breux conducteurs d'une section totale de 628 millimètres 

 carrés, c'est-à-dire le double du conducteur unique armé 

 d'une seule pointe obtuse, tandis que les miens correspon- 

 dent chacun au bas de la tour à 33 pointes effilées, non 

 compris les 16i sur les fils des toits et des tourelles laté- 

 rales, j'ai pris la détermination à l'hôtel de ville de Bruxelles 

 de laisser actuellement tous les métaux libres sans loucher 

 aux conducteurs, me réservant de faire achever ce travail 



