( 423 ) 



Troisième note sur les paratonnerres \ par M. Melsens , 

 membre de l'Académie. 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 



La présente notice est divisée en deux parties : 

 1" Je me propose de faire voir qu'un paratonnerre en 

 bon état, construit d'après les règles admises dans les in- 

 structions classiques, n'a pas protégé d'une manière com- 

 plète l'édifice qui en était armé; il semble résulter de 

 l'étude de ce coup de foudre que l'on peut conclure à l'uti- 

 lité des paratonnerres à pointes et à conducteurs multiples. 

 2° Dans les derniers chapitres de la note je reviens, en 

 les complétant, sur des communications antérieures, trai- 

 tant des moyens pratiques de contrôle et de vérification 

 des paratonnerres. J'appelle l'attention sur une disposition 

 qui me paraît assez générale et importante pour l'étude de 

 l'électricité atmosphérique par les paratonnerres et les 

 parafoudres des postes télégraphiques. 



Observations sur ta sphère d'action des paratonnerres et 

 l'espace préservé par leurs tiges. 



Arago,danssa notice sur le tonnerre, fait remarquer que 

 l'Académie des sciences de Paris admit, tnais sans dire sur 

 quelles bases, qu'un paratonnerre protège autour de lui 

 un espace circulaire d'un rayon égal au double de sa hau- 



