( 431 ) 

 constructeur n'y a (3as trouvé, de son côté, de défaut appa- 

 rent; mais cet examen superficiel a été vérifié au moyen de 

 la petite boussole qui m'a servi pour la vérification des 

 paratonnerres de l'École de médecine vétérinaire. 



Un câble de cuivre à trois brins recouvert de gutta-percha 

 a été fixé au paratonnerre, non loin du puits; le courant 

 d'une pile de Bunsen de huit éléments très-faiblement 

 chargés passait presque sans résistance aucune entre le 

 paratonnerre et l'eau du puits; la boussole indiquait une 

 résistance assez considérable, mais le courant passait 

 encore bien, en mettant l'extrémité du fil retiré du puits 

 en contact avec les murs humides de Tune des sacristies 

 ou le pavement en carreaux poreux près de ce mur, preuve 

 que la conductibilité du mur et du pavement à travers 

 lequel passait le conducteur était suffisante pour laisser 

 passer le courant d'une pile très-faible. 



A l'époque où j'ai fait cette vérification, le terrain exté- 

 rieur était très-sec; on pratiqua un trou de 25 centimètres 

 en dehors du mur d'enceinte vers le point sur le plan, 

 et l'on obtint une déviation aussi forte que sur le mur 

 humide près du puits; mais en versant un litre d'eau dans 

 cette petite excavation et bien que le câble ne fût dénudé 

 que sur 4 à 5 centimètres, la déviation fut très-considérable. 



La terre des environs de l'église conduit donc bien 

 l'électricité dynamique, et à plus forte raison sans doute 

 doit-elle pouvoir conduire avec facilité l'électricité statique 

 ou de tension. 



J'ai prié M. Sacré de s'assurer du fait en répétant l'ex- 

 périence dans d'autres conditions. 



Un fil de cuivre, isolé et enveloppé de colon, fut fixé au 

 conducteur, au-dessus du toit et en dehors de la lucarne 

 au bas de la flèche, puis déroulé jusqu'au sol en avant de 



