( 432 ) 



l'église et mis en communication avec le pôle d'une pile 

 composée d'un petit élément au sulfate de mercure. 



Un galvanomètre étant placé dans le circuit, l'extrémité 

 du û\ aboutissant à l'autre pôle de la pile était armée d'une 

 lige métallique, que l'on fit pénétrer dans le sol, humide 

 le jour de celte deuxième expérience. 



La déviation accusée élail de 50% tandis que la dévia- 

 tion directe sans interposition du fd de cuivre ayant un 

 millimètre de diamètre et une longueur de 150 mètres, 

 du conducteur du paratonnerre qui a près de 100 mètres et 

 de la distance en terre des appareils aux puits , soit d'envi- 

 ron 70 mètres, ne s'élèverait pas au-dessus de 56°. 



Je ne me suis pas contenté de ces expériences et je les 

 ai répétées en employant une pile faible composée de deux 

 éléments Leclancbé, le rhéomèlre différentiel et le rhéostat 

 employés pour les vérifications des lignes télégraphiques. 



Il me paraît inutile de donner tous les détails de cette 

 seconde vérification, d'autant plus qu'elle a été faite sur- 

 tout par comparaison avec les paratonnerres établis à 

 l'École de médecine vétérinaire. 



Je constate seulement que le courant passe sans résis- 

 tance sensible entre les conducteurs de ces paratonnerres 

 à 5 mètres au-dessus du sol et leur puits, éloigné de 

 quelques mètres seulement. Ferme-t-on le courant par la 

 terre du voisinage, on observe, toutes choses égales d'ail- 

 leurs, que la résistance augmente et que l'aiguille du gal- 

 vanomètre dévie d'autant moins que la distance au puits 

 est plus grande et que le rhéophore enfoncé dans le sol 

 offre moins de surface; mais de part et d'autre on constate, 

 et de la même façon, la bonne conductibilité et l'état satis- 

 faisant des deux paratonnerres, qui sont de systèmes diffé- 

 rents; la déviation de l'aiguille donne souvent des nombres 

 identiques pour des conditions semblables. 



