(14) 



OÙ nous sommes clé la direction qu'il a suivie; je me hâte 

 de dire que, si la marche que je vais indiquer ne me paraît 

 point à l'abri de toute contestation, bien qu'elle repose 

 sur les témoignages recueillis sur les lieux, la circonstance 

 que le fluide électrique aurait suivi une autre direction 

 n'influe en rien sur les réflexions que chacun pourra faire 

 à l'occasion des dégâts constatés. 



La foudre est donc tombée à l'angle de la rue des Guil- 

 lemins et de la place de la Station, sur l'hôlel de Paris, à 

 environ 4o mètres du bâtiment de la gare, 60 mètres du 

 paratonnerre de ce bâtiment et 80 mètres de celui qui 

 surmonte la charpente métallique de la toiture de la gare. 

 Une horloge électrique se trouve fixée à l'angle de la 

 maison susdite; le fll conducteur est accroché à un isola- 

 teur situé à environ 1 mètre en contre-bas du toil. Un 

 fil de terre, renfermé vers le bas sur plus de o mètres dans 

 un tube métallique, mettait autrefois cette horloge en 

 communication avec le sol. Depuis plus d'un an ce fil a 

 été coupé à peu de dislance de l'horloge (environ 50 centi- 

 mètres); son extrémité supérieure arrive à la hauteur d'un 

 store, abrité par une petite toiture en zinc. Une décharge 

 s'est faite entre ce fil de terre et l'horloge, qui a été mise 

 hors de service; cette décharge est encore marquée aujour- 

 d'hui par une large trace noire, et le plâtras formant 

 l'angle de la maison a été ébréché par le passage de l'étin- 

 celle. Une autre décharge s'est effectuée sur le zinc for- 

 mant abri au store; un fragment de cette toiture, de plus 

 d'un mètre de long, a été brisé et enlevé. 



Comment la décharge s'est-elle faite? A ce qu'on dit 

 généralement, la foudre se serait jetée sur le fd accroché 

 près du toit; une partie serait descendue sur l'horloge, 

 puis, par l'ancien fil de terre, dans le réservoir commun ; 



