(19) 



Le château est muni d'une tour centrale et de deux tou- 

 relles, qui toutes les trois sont garnies de paratonnerres; 

 les conducteurs, câbles en fil de fer galvanisé, viennent se 

 réunir à l'angle du bâtiment, où ils sont mis en communi- 

 cation avec les chenaux métalliques de la toiture et ils des- 

 cendent de là dans un puits profond de 2 1/2 mètres , 

 environ, ne servant à aucun autre usage, et renfermant de 

 Teau chaque fois qu'on Ta ouvert. On a affirmé au proprié- 

 taire qu'on s'était assuré qu'il y avait de l'eau le jour de 

 l'accident; mais, en tout cas, on peut toujours être certain 

 que le conducteur se termine dans une terre fortement 

 humide. Le paratonnerre avait déjà été frappé avant l'acci- 

 dent que je vais rapporter, et il avait bien fonctionné. 



Le point intéressant à noter, pour la disposition des 

 lieux, est le suivant. En descendant du toit au puits, le 

 conducteur rencontre à mi-hauteur une plate-forme de 

 zinc. Le constructeur, M. Jaspar, de FJége, a coudé le con- 

 ducteur pour le souder à la plate-forme métallique sur une 

 longueur de 5 mètres environ ; un nouveau coude ramène 

 le conducteur dans la verticale. A côté de cette plate-forme 

 se trouve une toiture vitrée, dont la charpente de fer est 

 en communication vers le haut avec la plate-forme, tandis 

 que le bas, avec son chenal et un tuyau de décharge, est 

 appuyé contre un autre bâtiment, renfermant les cui- 

 sines, etc. Le tuyau de décharge des eaux pluviales 

 recueillies sur la plate-forme et la toiture vitrée se trouve 

 situé à l'angle de ce bâtiment. A l'intérieur de celui-ci et 

 juste en face, séparé par un mur de 0",50, se trouve un 

 robinet de distribution d'eau , terminaison d'une conduite 

 en plomb longue de i,100 mètres, qui amène au château 

 l'eau d'une source du voisinage et qui est constamment 

 remplie d'eau. 



