COMPTEUR A GAZ, SYSTEME DUMON. 



Le Compteur ;i gaz a pour destination de mesurer aussi rigou- 

 reusement qu'il est possible la quantitd de gaz entree reellement 

 dans la consommation des etablissements qui emploient ce genre 

 d'^clairage ; de compter et d'dcrire le nombre de litres de gaz brutes 

 dans les differents bees alimentes par son intermediate. 



On se fera une idee de rimportance de cet appareil si Ton con- 

 sider qu'a Paris seulement le nombre des compteurs en action s'e- 

 leve a plus de soixante-dix mille ; qu'il est des fabriques qui livrent 

 trois cents nouveaux compteurs par mois, en moyenne, pros de 

 quatre mille par an ; que les compteurs sont les regulateurs ou con- 

 troleurs indispensables de la fourniture du gaz par les compagnies, 

 de sa consommation paries abonnes ; que des interets nombreux et 

 considerables sont lies, par consequent, a la regularite et a I'exac- 

 titude de ses fonctions. Chaque soir on allume deja dans Paris, ou 

 Ton allumera bientot un million de bees, et il serait tres-facile de 

 prouverque, suivant la marche du compteur, la quantite de gaz 

 inscrite a l'avoir de la compagnie, a la dliarge du consommateur 

 peut varier assez pour que le prejudice cause\ soit au vendeur, 

 soit au consommateur, atteigne en moyenne la somme de deux 

 francs par bee et par mois, de vingt-quatre francs par bee et par 

 annee, ce qui , pour un million de bees, et pour Paris seulement, 

 constituerait la somme 6norme de vingt-quatre millions de francs. 

 Ces chiffres sont parfaitement significatifs, et ils suffisent par eux 

 seuls 8 justifier la pensee qui a fait d'un compteur a gaz perfec- 

 tionn^ et appele a remplacer tous les autres le point de depart de 

 la formation d'une compagnie d'exploitatron au capital de quatre 

 millions. 



Disons d'abord les principes sur lesquels repose la construction 

 du compteur a gaz. Nous d^crirons ensuite son ntecanisme : 



Ces principes sont tres-61ementaires. Le gaz, avantd'arriver aux 

 bees, remplit des cavils ou espaces rigoureusement jaug&> ou dont 

 la capacite est connue a l'avance ; de sorte que, pour connaitre le 

 volume total du gaz consomm6 , il suffit de savoir combien de fois 

 ces espaces ont vers6 leur contenu dans les tuyaux de conduite qui 

 aboutissent aux bees. Pour obtenir ce nombre d'espaces tour a tour 

 remplis et vid^s , qui est l'expression mathematique du volume de 

 gaz consomme, on a fait tout simplement de l'ensemble des cavils 

 un tambour cylindrique tournant autour de son axe, se rempbssant 

 et se vidant a chaque tour entier, et Ton a charg^ce tambour, mis 



