NODVEAU GENERATEDR DE VAPEUR. 



DE M. BOUTIGNT, d'eVREUX. 



II y a longtemps que nous suivons de pres , pour en rendre 

 compte a nos lecteurs, les essais eminemment interessants du nou- 

 veau geneVateur a vapeur de M. Boutigny, d'Evreux. Notre opi- 

 nion sur la bonte de cet appareil est completement formee ; nous 

 le croyons riche d'avenir 9 et c'est avec bonbeur que nous voyons le 

 jugement favorable que nous en avions porte - completement con- 

 tinue par l'approbation que vient de lui donner la Societe d'encou- 

 ragement par l'org^pe de M. Gallon. Le rapport de l'habile ino-e- 

 nieur des mines est redige avec une moderation tout a fait remar- 

 quable et nous serons sur, en le reproduisant, de bien faire ressortir 

 les avantages du nouveau systeme , sans avoir a craindre qu'on 

 nous accuse d'exageration ; voila pourquoi nous substituons cette 

 appreciation officielle a notre propre redaction. 



" Le but que l'auteur s'est propose dans ce g^nerateur est d'ob- 

 tenir, sous un petit volume, une puissance d'evaporation relative- 

 ment considerable, c.V*t-a-dire l'equivalent d'u/te grande surface 

 de chauffe de chaudiere ordinaire. 



A cet effet, la chaudiere, compusee d'un cylindre vertical ferme 

 par un couvercle boulonne, sur lequel soiit adapted tous les organes 

 ordinaires d'une chaudiere ( prise de vapeur, tuyau d'alimentation, 

 soupapes, etc.], est munie , a l'interieur, d'un certain nombre de 

 diaphragmes metalliques H superposes, perces de trous a travers 

 lesquels l'eau d'alimentation tombe en pluie d'un diaphragme sur 

 I autre, et qui sont suffisamment represented par la figure ci-jointe. 



