COSMOS. 425 



On pourra, ajoutait M. de Montgolfier, se faire, sans quitter Pa- 

 ris, une idee des dimensions de ce colosse des mers, en Je coinpa- 

 rant a l'hotel du Louvre, qu'il egale au rnoins en longueur, en lar- 

 geur et en profondeur. 



— Le premier, dans le Cosmos , nous avons recommande' le 

 cherclie-fuite de M. Maccaud, approuv£ et couronne" par la Sociele 

 d'encouragement, et c'est avec bonheur que nous enregistrons le fait 

 suivant, raconte dans la derniere livraison du Genie industriel par 

 M. Boquillon , bibliothecaire du Conservatoire des arts et metiers: 

 « Depuisle 15decembre, jerecoisle gaz chez moi, et jusqu'au22fe- 

 vrier pas un seul jour ne s'dtait passe sans que je fusse oblige de 

 souffler dans les tuyaux pour empecher la fiamme de mes bees de 

 danser avec une extreme violence , sans que surtout une odeur ca- 

 racteristique rendit inhabitable une des pieces traversers par les 

 conduits. Ces inconv^nients furent signales a l'appareilleur, qui , 

 lorsqu'il en avait le temps, envoyait un ouvrier, lequel, a son tour, 

 preHendait avoir fait le necessaire ; ce qui n'empechait pas la fiamme 

 de danser, et l'odeur d'etre plus insupportable que jamais. .. Ayant 

 entendu decerner une medaille a M. Maccaud pour son cherche- 

 f trite, je lui demandai d'en faire l'application chez moi, ce qui eut 

 lieu le lendemain. Six fuites furent immediatement constatees, dont 

 quatre dans mains de l m ,50 de tuyaux ; l'une d'elles avait e^ vue 

 par 1' ouvrier poseur, car elle dtait rebouchee avec de la ceruse en- 

 core fraiche. Les contre-pentes dans lesquelles l'air se condensait et 

 faisait danser la fiamme, furent d£couvertes avec la meme prompti- 

 tude; et depuis ce temps, non-seulement mes bees brulent avec la 

 plus parfaite tranquillite, mais l'odorat le plus delicat serait impuis- 

 sant a reconnaitre la pr&ence du gaz dans aucune des pieces de 

 l'appartement. Dans l'operation, la pression exerc^e a ete de 2 at- 

 mospheres, et les six fuites decouvertes ont a peine exige 1 atmos- 

 phere pour se manifester completement; deux coups de pompe ont 

 sum pour signaler les trois premieres. » 



M.Emile With, ingenieur civil, employe au ministere des travaux 

 publics, a aussi consacre' un article de sa revue industrielle dans le 

 journal le Siecle, au cherche-fuite, et repond tres-peremptoirement 

 aux objections par lesquelles les appareilleurs a gaz essayent d'e- 

 touffer cette charmante et utile invention. Le cherche-juite, disent- 

 ils d'abord, est une invention vieille comme l'eclairage a gaz; est-ce 

 que nous ne soufflons pas dans les conduits pour les essayer avant 

 de les poser? Souffler sans un appareil special, ce n'est pas assez; 

 e t d'ailleurs, pourquoi, au lieu d'employer chez les autres ce moyen 



