7Zi2 COSMOS. 



hangar silue a I'une des exlremites de la cour ct cnli6rement 

 ouvert sur I'lin do ses c6tes, M. Billat avail prepare une sorte de 

 Lilcher forme de pieces do bois sur lesqucllcs on avail repandu 

 de I'huile de terebenlhinc pour en faciliter rinflammalion. Le 

 feu ayant ete allume brilla bienl6t avecbeaucoup d'energie, etia 

 ilamme s'clancant le long de deux planches laissees debout dans 

 un des coins du hangar gagna les chevrons du toil a cinq m6lres 

 de hauteur, etne tarda pas a les embraser de maniere a produire 

 un commencement d'incendie beaucoup plus considerable que 

 M. BiUal n'avait voulu I'obtenir. Ua homme charge, seul, du tra- 

 vail a faire, s'empressa alors de visser sur une douille prealable- 

 ment soudee au robinet de vidange d'une des chaudieres ua 

 tuyau en loile do la grosscur habiluelle d'un tuyau de pompe a 

 incendie. Ce tuyau, termine par une lance ordinaire garnie de 

 bois, pour que la chaleur de I'cau ne brulat pas les mains de 

 I'ouvrier charge de la manoeuvre, avail une longueur beaucoup 

 plus que suffisanle pour alteindre le foyer de I'incendie placd i 

 25 ou 30 metres seulement de la chaudiere. Le robinet de vi- 

 dange fut ouvert el la pression de la vapeur agissant sur I'eau li- 

 quide la fit refluer dans le tuyau de toile, de telle sorte qu'un 

 beau jel dirige sur le feu au moment ou il devenait rcellemenlin- 

 quietant, I'arreta en faisant disparaltre la flamme au bout de 

 quelques secondes. On conlinua a arroser les debris pour les 

 eteindre enlierement. L'experience avail completement reussi, 

 et le niveau d'eau de la chaudiere n'avait pas baisse de 10 centi- 

 metres, en sorte qu'il en restait encore assez pour qu'on n'cut 

 pas ete oblige de relirer le feu du foyer. Rendez-vous fut pris pour 

 une seconde experience le 12 aout a 5 heures du matin. 



Un garde-mine avail ete charge do se rendre sur les lieux des 

 la veille, un peu avant le moment ou devaient cesser les travaux 

 du jour, et il n'a pas quitte les fourneaux pendant toute la nuit, 

 afin de s'assurer que toutes Icschoses resteraient bien dans leur 

 etat normal, el que, notamment, on eteindrait, comme h I'ordi- 

 naire, sans le rallumer pendant la nuit, le feu du foyer des chau- 

 dieres. A I'heure dite, la pression etail encore de 5 almosphSres, 

 par suite de la chaleur emmagasinee dans la maconneric des 

 fourneaux : ce fait est fort simple et tres-connu des personnes 

 qui s'occupent d'appareils a vapeur, mais il a paru utile de le 

 conslaler ici formellement; on recommenca alors l'experience 

 du 9 aout, en variant les conditions, parce qu'en operant avec 

 I'une ou I'autre des deux chaudieres on obtenait a volonte un jet 



