730 COSMOS. 



mometre a tube ouvert, dont la colonne mercurielle peut reagir sur 

 deux circuits electriques , en rapport avec deux electro-aimants, 

 ayant action sur deux bouches de chaleur. Un des poles d'une pile 

 de Daniel communique metalliquement au mercure du thermome- 

 tre; l'autre pole, en rapport avec deux electro-aimants, correspond, 

 d'une part, a une pointe de platine soutenue au-dessus du mercure 

 du tube par une tige a cremaillere; etde l'autre, a une capsule rem- 

 plie de mercure, egalement montee sur une cremaillere. Ces deux 

 cremailleres sont mises en mouvement par deux pignons d'un assez 

 grand diametre, pour qu'un tour complet, accompli par eux, cor- 

 responde a la longueur de l'echelle thermometrique. En divisant 

 done la circonference du bouton qui leur correspond, en autant de 

 parlies egales qu'il y a de degres sur l'echelle thermometrique, on 

 peut, au moyen d'un repere, savoir de combien de degres du ther- 

 mometre on avance ou on reculela pointe de platine ou la capsule, 

 en tournant ces boutons. D'un autre cote, le mercure du thermo- 

 metre supporte un petit flotteur qui, par l'intermediaire d'un fil de 

 platine recourbe, peut indiquer au dehors l' elevation ou l'abaisse- 

 ment de la colonne thermometrique. 



Ce thermometre est place" a l'interieur d'un globe muni de deux 

 bouches en communication par des tubes metalliques, l'une avec un 

 foyer calorifique place a distance, l'autre avec un ballon rempli de 

 glace et hermetiquement ferine" : des leviers mus par les armatures 

 des deux electro-aimants fixes a l'interieur du globe, ouvrent ou 

 ferment tour a tour ces bouches. 



Cela pose, pour maintenir l'interieur du globe a une temperature 

 constante, par exemple a 5 degres, on abaisse d'abord la pointe de 

 platine circulant dans le tube a 5 degres , en amenant le n° 5 du 

 bouton devant le repere. Si la temperature ambiante du globe est 

 plus elevce, la pointe plonge dans le mercure d'une certaine quan- 

 tity , le circuit electrique est feruie" a travers l'electro-aimant de la 

 bouche relrigerante; elle s'ouvre etla temperature s'abaisse jusqu'a 

 ce que le mercure du thermometre descende au-dessous de la pointe 

 de platine; aloislecourantsetrouveinterrompu, etla bouche relrige- 

 rante se ferine. On fait alors arriver la capsule remplie de mercure 

 un peu au-dessous du cinquieme degre, et il peut en resulter deux 

 choses : ou la temperature du globe, apres cet abaissement force, 

 tendra a monter, ou bien elle tendra a descendre : si elle monte, le 

 mercure du tube thermometrique rencontrera la pointe de platine ; 

 le courant sera ferine une seconde fois du cote de la bouche refrig-e- 

 rante,latemperaturediminuera denouveau. Si la colonne baisse, le 



