EFFETTI DELLA DISPERSIONE E DELLA REATTANZA 



FUNZIONAMENTO DEI TRASFORMATORI 



METODI DI MISURA ED APPLICAZIONI 



MEMORIA 



DEL SOCIO 



Prof. GUIDO GRASSI 



Approvata nell'adunanza dell' S Febbraio 1903. 



Ebbi già occasione di pubblicare uno studio sul medesimo argomento, per mostrare 

 come varia la tensione secondaria di un trasformatore quando si fa variare nel cir- 

 cuito esterno lo sfasamento della corrente (*). Nel continuare tale studio giunsi a 

 diversi risultati che mi sembrano degni di nota, in quanto che non solo mettono in 

 evidenza alcune nuove particolarità nel funzionamento dei trasformatori, ma permet- 

 tono anche di ricavarne qualche metodo semplice per determinare sperimentalmente 

 o per mezzo del calcolo gli elementi più importanti dell' apparecchio. 



Lo studio è basato su di una formola generale, dedotta dal diagramma ordi- 

 nario, simile a quella già da me esposta nella Nota citata. Però, siccome trovai 

 opportuno di introdurvi qualche modificazione, allo scopo di presentare una soluzione 

 più completa anche di quella parte della questione che già avevo trattata, così, per 

 rendere più chiara la discussione e non obbligare il lettore a ricercare altrove una 

 parte delle formole, riassumo in principio la dimostrazione della formola generale, 

 avvertendo che essa risulta poi un po' diversa da quella contenuta nella citata Nota, 

 perchè alcuni termini correttivi vi sono rappresentati in altra forma, e la formola 

 generale è presentata in modo da poter tener conto di tutti i termini, senza nulla 

 trascurare. 



Il diagramma del trasformatore è quello della fig. 1». 



Formole generali. — Prendo la OX come direzione del segmento che rap- 

 presenta in fase e grandezza il flusso magnetico, e propriamente quel flusso che si 



(*) Vedi la mia Nota presentata alla R. Accademia di Scienze fisiche e matematiche di Napoli. 

 Rendiconti, marzo 1902, Sulla variazione della tensione secondaria nei trasformatori. 



