ss ve 
E2] 
#» 
2» 
SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 473 
donnoit dans une commodité , à 6 pouces environ de diftance de l'ou- 
verture de cette commodité, Ainfi, l’effec du conducteur devoit être » 
abfolument nul. 
» Trois autres conducteurs fe terminoïent à un même endroit, favoir à 
un égoût dont ils étoient éloignés de plufieurs pouces , excepté d’une 
des barres de fer rouillées, enchaffées dans la muraille du même égoür. 
C'étoit à-peu-près comme fi ces conducteurs euflent abouti dans 
l'air. 
» Les cinquième & fixième conducteurs aboutifloient à un même bout, 
qui entroit dans une muraille de brique, & ne defcendoit pas plus bas 
dE fix pouces au-deflous de la terre sèche, & fans aucune humi- 
ité. 
» Enfin, les deux autres conducteurs fe terminoïent également en un 
feul , qui donnoit dans les briques d’un canal fervant de: décharge 
aux immondices d’une écurie. Ce canal avoit fon fond couvert d’envi- 
ron 2 à 3 pouces de boue. Il alloit fe décharger à la diftance de 70 pieds 
dans un réfervoir, à une chüte de plus de deux pieds de hau- 
teur. 
»#» Ce réfervoir, deftiné à raffembler les eaux des écuries , eft une efpèce 
de puits de briques. Quelque quantité d’eau qu'il y ait, fa furface eft 
toujours éloignée de 3+ pieds environ de l'ouverture par laquelle elles y 
arrivent, parce qu’à cette hauteur il y a un trou de décharge pour les 
eaux de ce puits. " 
» On voit, par cette defcription , que l'extrémité d’aucun de céscon- 
duéteurs n’avoit une communication fufffante & continuée pour con- 
duire la matière électrique, puifque fi la foudre y entroit , elle trouvoit 
une difcontinuation de plus ke 3: pieds ; interruption trop confidéra- 
ble , pour qu’elle puiffe fe décharger fans caufer aucun dommage. 
» La foudre frappa à 69 pieds de diftance d’un de ces derniers con- 
duéteurs ; & puifqu’il étoit aufli mal conftruit que je viens de le dire, 
il n’eft point étonnant que ce garde-tonnerre n'ait point garanti le bâti- 
ment de l’action de la foudre, 
# Mais ce qu'il y a encore de plus remarquable, c'eft qu'on à pratiqué 
dans ce bâtiment une couverture de plomb tout le long des gouttières 
du toit , fans fonger à la faire communiquer avec aucun des conduc- 
teurs ; de façon qu'il y a environ 42 pieds de diftance entre cette cou- 
verture métallique de plomb, & celle dé conducteur le plus proche. 
» Le tonnerre frappa le coin de cette couverture de plomb, qui, ainfi 
u’on vient de le dire, étoit ifolé & fans communication avec aucun 
dé conducteurs. C'étoit en même temps la première pointe métallique 
que la foudre trouvoit en fon chemin, parce que la direction de l'orage 
étoit dans la ligne droite oppofée à ce coin du bâtiment. 
» 11 faut encore obferver que les pointes des huit conducteurs de ce 
Tome XIX , Part. I, 1782. JUIN, Qqgq 
