5<58 OBSERFATIONS SU R LA PHYSIQUE , 



qu'cn obtenoit auparavant d'air cliaud , I'air froid etant pikis condenfe. 

 On peuc placet fur !e toyer un vafc d'eaii, qui, par foil evaporation, 

 donneroit a I'air la fluidite necellaire aux perlbnnes d'une complexion 

 delicate. 



Outre ces avantages , le foyer de M. Dcfarnod en ofFre d'auties 

 pour la proprere Si la decoration das apparteniens. 



On fait combien i! eft rare de pouvoir faire du feu en meme-temps 

 dans les cheminees de deux pieces contit;ues, fans etre incommode d'une 

 fumee infiipportable dans Tutie des deux clieaiinees: cet inconvenient 

 n'aura pas lieu avec ces foyers ; on peut mcme en placer deux dans la 

 nicaie piece, fans rifque de fumee, 



S'li arrive , dans des temps d orage , que la himee vienne a refluer pat 

 leseres bouffees hors du foyer, il fuffit alors , pour y remedier , de baiilet 

 la coulijje d'enyiron trois quarts , afin que le feu afpireavec plus de force, 

 & foudain Its boi'fFei;? de tumee ccflent. Cerre coulide ainfi baifTte, 

 torrae un foiifFl.'t dont la force inultiplise par I'adivite du feu, repoufle 

 avec fucces le vent le plus violent. 



On peut faite placer.! I'ouverture de ce foyer un cadre fur leque! eft 

 line toile en laiton , pour g^irantir les parq.iets & les tapis des etinccUes 

 qui peuvent s'echapper par rouverture, 



Une confideration non nioins avanrageufe,c'eft qu'on peut tranfmettre 

 la chaleur qu'il repand a dss apparreinens voifins, en faifant communi- 

 quer la partie inferieure des emilloires a des tuyaux de chalear pratiques 

 a ceteffetfous le carrelage, & en ufant des moyens qu'indiquera I'Auteur 

 pour y parvenir. On peut aulli tranfmettrs la clialeur dans un appartement 

 fuperieur & lateral. 



Le foyer de M. Defarnod oftlre encore un moyen d'economie , 

 comme 1 'a indique M. Fofle. En eff^t , ce foyer n'exit^eant pas des tuyaux 

 de cliemine.e auftl maftlfs que ceux qu'on a courutne d'elever pour nos 

 cheniinees ordinaires , on peut leur donner deux fois moins de largeur : 

 ainfi on allegera le batiment de cetre maffe de tuyaux adoffes les uns 

 contre les aurres , Sc on previendra les malheurs fouvent irreparables 

 qu'ils caufent par leur chute. Au lieu de les elever de quinze a vingt 

 pieds , il fuftira qu'ils aient un pied au-dellus des toits , avec la feule 

 precaution de mettre fur chaque tuyau un petit chapiteau , qui fetvira a 

 parer les coups de vent violent qui pourroit faire refouler la fumee dans 

 ie tuyau , fur-tout s'il fe trouvoit appuye contre un mur. 



Nous ne pouvons cublier de dire que ces fevers font fufceptibles 

 d'etre decores de toutes les manieres; mais M. Defarnod croit devou 

 prevenir que ne s'etant occupe jufqu'a ce moment que de leur compoft- 

 tion & deleur perfection , relatirement a leurs proprietes & a. leur bonne 

 execution en fonte, il n'a pas pu donner des foins fort erendus a leur deco-» 

 ration, II fe flatte que MM. les architec'tes & tous les autres artiftes en ce 



