et d'histoire naturelle. l63 



une chambre au-dessus des chaudieres , doit necessairement pro- 

 duire un plus prompt effel. 



II est impossible de faire connoitre le be'neTice que doit pro- 

 curer une etuve construite d'apres les principes que Ton \ ient 

 de poser; il tient a ditferentes causes susceptibles d'etre plus 

 ou moins modifiees par la localite et par le commerce des en- 

 trepreneurs de fabriques, inte'resses a i'adoption de ces ateliers 

 parliculiers; il me suffira d'annoncer que 1'economie re'sultante 

 de la seVherie elablie , soit a Saint- Qobain, soit a Soissons, 

 piesentoit un avantage de cinq mille francs par an sur le com- 

 bustible. 



On peut construire des tuyaux de chaleur pour e"tuve de plu- 

 sieurs manieres, soit avec des briques, soit avec des pierres 

 tcndres ou dures, n'importe, suivant favantage que le pays offre 

 a cet egard. Cependant il convient que la partie des conduits 

 qui donne entre'e au calorique soit construite en briques par 

 prefe'rence, autant que possible, et au moins dans une longueur 

 de deux a trois pieds. Cette pre'caution inspire plus de tran- 

 quillite sur le danger du feu et aussi sous le rapport de la cal- 

 cination de la partie du conduit attenant a la cheminee. 



En ce qui concerne les proportions dans iesquelles doivent 

 etre etablis les conduits de chaleur, elles ne sauroient etre de 

 plus d'un pied de largeur sur dix-fmit pouces de hauteur. Ceux 

 construits a Soissons etoient re'gles d'apres ces dimensions , et 

 ceux construits a Saint-Gobain n'avoient que huit pouces de 

 largeur sur douze pouces de hauteur, le tout dans ceuvre. Ces 

 di verses proportions doivent etre determinees d'apres le volume 

 tie calorique que les conduits doivent recevoir, la nature des 

 objels a se"cher, la grandeur de l'emplacement de 1'etuve , la 

 coramodite du service, et aussi le genre de couverture adopte" 

 pour les conduits, etc. 



Quant a ce dei'nier point, la couverture, si la distance enlre 

 les petits murs de separation des conduits est delermine'e au- 

 "dela de la longueur des briques ou tuiies ordinaires , alors on 

 les couvre avec des faitieres coupe'es dans leurs plis, sinon on 

 compose des tuiies ou des briques tout expres , a moins que Ton 

 ne croie pouvoir les suppleer par des dalles en pierre dure 

 d'une e"paisseur convenable. Toujours est-il bien, dans ces divers 

 cas, que la couverture soit double'e par un second rang qui 

 coupe les joints du premier. On veille alors a ce que les deux 



