IT d"histoit\e naturelle. 39 



6n vent. Nous avons calciile que quand notre anemometie se 

 tenoit horizontalement , le vent etoit d'a pen pres 4 inelres par 

 seconde. L'observatloii avec le lube de Pilot, nous donnoit le 

 meme r^sultat. Alois le ventilateur faisoit 3 tptws dans le intnie 

 temps. 



Non-seulement ]ef vent se manifesfe a t'extre'mite d'nn tuyoii 

 de 447 metres 60 centimetres d'une manier^ anssi ^videnie et 

 aussi promple, quand celte extremite seule est ouverte pour per- 

 meltre le courant d'air aspire par le ventilateur ; mais sil'on fait 

 au tuyau un orifice de 9 centimetres de diametre, immedia- 

 tementaupres de cetlemachine, et quel'on leduise celui de Fantre 

 extremite' a la raerae dimension, on observe que les aaeraomt'tres 

 places aux deux ouvertures , prennent des iQcIicaisons ties-sen- 

 sibles. Celui voisin du ventilateur indique une vitessede 2 metres 

 7S centimetres, quand Tautre en marque nne de i metre 62 cen- 

 timetres a 447 metres So centimetres de distance. Cependant les 

 tuyaux n'avoient pas encore efe eprouves, et (jueicjues-uns de 

 Jeurs joints nombreux permetfoient sans doute i'eiilreede I'air. 



Nous avons done trouve qu'une simple pression de 2 a 3 mil- 

 limetres d'eau, determiuoit un vent assez considerable qui etei- 

 gnoit tresbieu les chandelles a 447 'metres 5o centimetres de 

 distance, dans im orifice fort grand, et que la propagation de 

 I'effet de ce vent dfoit aussi rapide que celle du son ; cependant , 

 d'apres i'ecrit de M. Baader, route la puissance d'une roue hy- 

 drauliijue (|ue Ton pent bien croire capable d'exercer une pres- 

 sion de 2 metres d'eau, c'esta-dire environ 1000 fois plus grande 

 que celle que nous avons opere'e; toute cette puissance, disons- 

 nous, pouvoit a peine agiter la flamme d'unechandelle a 200 metres 

 seulenient, et dans un tuyau beaucoup plus grand que celui qui 

 nous a servi. Nos experiences sont done entierement contradic- 

 toires avec celle que M. Ihader attribue a M. Wilkinson, ef 

 il faut croire que dans celle-ci on aura ete induit en erreur par 

 quelques circonstances inappercues. 



Nous avons profile de cette occasion pour mesurer la vitesse 

 du son dans les tuyaux, elle s'est trouvee de 840 metres 5 cen- 

 timetres par seconcle, la temperature etant de 12". 5 centigrade 

 et la pression atmospherique egale a 76 centimetres de mercure, 

 Cette vilesse ne difi'ere que de 2 metres 5 centimetres de cells 

 trouvee par I'Acad^mie. 



Le soa trausmis par les tuyaux et que Ton distingue tvea- 



