72 Auhagen: 



von durchschnittlich i,6 ;;/ Rie^i^el von Walzeisen eingebaut, an welchen 

 die Fenstersprossen angenietet sind. Während jedoch in den Wandfächern 

 der Kittfalz der inneren Vcrglasung sich inwendig befindet, ist in den 

 Dächern die Anordnung getroffen, dass das Glas von oben eingelegt und 

 verkittet wird. 



Das Gesannntgewicht tler Kisen-Constructionen beträgt 510200,0/^^^, 

 wox'on I 39 600,0 /;i,'" Gusseisen sind. 



Die Vcrglasung ist mit Ausnahme der Wände des Treppenhauses 

 durchweg eine doppelte und in den Wänden sowie in den unteren Dach- 

 flächen aus j starkem, in den äusseren Dachflächen dagegen aus ^ star- 

 kem Glase hergestellt. Dabei ist die innere Verglasung an den der Sonne 

 besonders ausgesetzten Seiten, der Ost- und Südseite, nach einem Vorbilde 

 einiger Gewächshäuser des Herrn Commerzien-Raths Gruson in Ikickau 

 bei Magdeburg in Streifen mattirt. Die Scheiben sind fast durchweg in 

 üblicher Weise 12 — 15;///// übereinander gedeckt, in der inneren Wand 

 des Treppenhauses in verzinkten Bleisprossen verlegt und in den übrigen 

 inneren Wänden bei schmaler Scheibenbreite stumpf auf einander gestellt. 



Die Heizung des Gebäudes wird mittelst einer Warmwasserheizung 

 mit Niederdruck und einer Dampfheizung bewirkt, jedoch ist letztere 

 hauptsächlich nur zur Erwärmung des Bodens bestimmt, da die Pflanzen 

 nicht mehr in Kübeln stehen, sondern frei in den Boden ausgepflanzt sind. 

 Ausserdem soll sie aber auch dazu dienen, der Luft den nöthigen Feuch- 

 tigkeitsgrad zu verschaffen. 



Das Kesselhaus hat, wie schon oben bemerkt, seinen Platz an der 

 Westseite des Gebäudes gefunden und enthält 5 Stück LüNiNG'sche Patent- 

 Kreuzkessel ä 8 ^w Heizfläche und 2 Dampfkessel von 8 </;// und 22 g;/i 

 Heizfläche, welche letztere durch eine entsprechende Anordnung der 

 Röhrenleitungen auch für die Wasserheizung nutzbar gemacht werden 

 können und daher als Reservekessel derselben zu betrachten sind. 



Die — sämmtlich gusseisernen — Warmwasser-Heizröhren liegen theils 

 an den äusseren Umfassungswänden des Gebäudes zwischen den Pfeilern, 

 theils in einem, mit durchbrochenen Platten überdeckten Röhrencanale 

 und bilden 6 verschiedene Systeme, von denen jedes von der Mitte des 

 Gebäudes aus eine besondere Zu- und Rückleitung hat und je nach Bedarf 

 aus- und eingeschaltet werden kann. Die Verbindung dieses Heizs}'stems 

 mit den Kesseln geschieht mittelst 0,2 //i weiter Röhren, welche unter dem 

 überwölbten Röhrencanale liegen und hinter den Kesseln mit Vorrichtungen 

 zum Abstellen der letzteren versehen sind. 



Die Wasserheizröhren der sämmtlichen 6 Systeme haben eine Länge 

 von 2733,0//,! bei 0,1 /// lichter Weite, und die Zu- und Rücklaufröhren 

 derselben eine solche von 223,0 /// bei 0,15 /// lichter Weite. Die Gesammt- 

 heizfläche dieser Röhren beträgt i\6o,o qin, und da sämmtliche Abkühlungs- 

 flächen 3980,0 (]in betragen, so kommen durchschnittlich auf i qm derselben 

 0,29 qin Heizfläche. 



