74 Auhagen : 



Die Dampfheizung dient, wie schon oben bemerkt, zur Erwärmung 

 des Bodens und zur Anfeuchtung der Luft. Für den ersteren Zweck sind 

 1,5 m unter dem Fussboden des Hauses 3 für sich bestehende Systeme 

 von schmiedeeisernen, 0,05 w im Lichten weiten Röhren in halbrunde, 

 dünnwandige Canäle gelegt, welche den Boden der Quere nach in 

 Abständen von 3,0 m durchstreiciien und zur besseren Vertheilung der 

 Wärme noch von anderen gleichartigen Canälen durchschnitten werden; 

 an den Kreuzungspunkten dieser Canäle sind Luftschächte vorgesehen. 

 Die Zu- und Rücklaufrohre der zur Speisung jener Systeme dienenden 

 Dampfrohre liegen in einem das Erdreich des Pflanzenraumes rings um- 

 gebenden, unterirdischen, überwölbten Gange, welcher sich unter dem 

 Rölirencanale der oben erwähnten inneren Warmwasser-Heizsysteme be- 

 findet, und sich auch in das Terrain des südlichen Gebäudetheils erstreckt, 

 und hier ebenfalls ein System von Canälen, in welchen jedoch keine 

 Dampfheizröhren liegen, speist. 



Behufs Anfeuchtung der Luft im Palmenhause wird letzteres je nach 

 Bedürfniss ganz unter Dampf gesetzt, indem man denselben durch Oeffnen 

 von Ventilen frei in den Raum ausströmen lässt. 



Die Dampfspeiseröhren haben eine Länge von 253,0 /// bei 0,1 ;//, und die 

 Dampf heizröhren eine solche von 154,0 w bei 0,05 ;// lichter Weite. 



Für die Ventilation des Gebäudes sind in den Fundamenten zahlreiche, 

 theils von aussen, theils von innen zu regulirende Luftcanäle, und in den 

 Dachwänden sowie in der Laterne Luftklappen angebracht, von denen die 

 ersteren von den Gallerien, letztere aber von unten aus mittelst ent- 

 sprechender Wellenleitungen und Kettenzüge geöffnet und geschlossen 

 werden können. 



Endlich ist auch noch in ausreichendster Weise für die Zuführung von 

 Wasser Sorge getragen, welches durch die Maschine der zur Verwaltung 

 gehörenden Königlichen Wasserkunst bis in die höchsten Theile des Ge- 

 bäudes getrieben und in den Wintermonaten dadurch angewärmt wird, 

 dass die in dem vorhin erwähnten, durch die Dampfheizung erwärmten 

 unterirdischen Gange liegenden Hauptleitungen hier eine Länge besitzen, 

 welche das Wasser bis zum Abfluss in die Nebenleitungen genügend er- 

 wärmen lässt. 



Zum Schluss mögen hier noch einige die Ausführung des Baues be- 

 treffende Bemerkungen Platz finden. Die Ausführung wurde im Spät- 

 sommer 1878 mit Herstellung der, beiläufig bemerkt, ganz in Cementmörtel 

 ausgeführten Fundamente für die nördliche Hälfte des Gebäudes begonnen, 

 welcher sich im Juni des folgenden Jahres die Montirung des Eisenwerks 

 anschloss, deren P'ortschritt gestattete, auch im Herbste einen Theil der 

 Verglasung auszuführen. Der übrige, südliche Theil des Gebäudes, bei 

 welchem wegen des Abbruches des Daches des noch mit Pflanzen be- 

 setzten Hauses und wegen Uebersiedelung der Palmen in das neue Ge- 

 bäude, sowie ganz besonders wegen der durch die Kürze der Bauzeit er- 



