190 PROCÉDÉS DIVERS. 



Passons maintenant aux détails de construction. 

 La chau^Jière doit être en cuivre, ce métal, qui offre l'avantage 

 d'être très-perméable au calorique , est le seul qu'on puisse em- 

 ployer en pareil cas. Sa capacité dépend de la grandeur de la serre 

 que l'on veut chauffer et du diamètre des tuyaux. Toutefois nous 

 ferons remarquer que plus elle sera petite , moins il faudra de com- 

 bustible et de temps pour produire l'ébullition, et moindres seront 

 les frais de premier établissement. 11 faut donc ne lui donner que 

 la grandeur strictement nécessaire ; cependant sa hauteur doit être 

 telle que le tuyau par lequel l'eau s'en va et celui par lequel elle 

 revient trouvent une inclinaison assez grande pour que 1 écoule- 

 ment soit facile , sans être précipité. La forme la plus aisée à exé- 

 cuter et la plus commode à adapter sur un foyer, est celle d'un cône 

 tronqué dont la partie la plus étroite sera le fond inférieur de la 

 chaudière, et la partie la plus large, son fond supérieur. Elle doit 

 être fermée en haut, et cette partie est surmontée de deux tuyaux 

 garnis chacun d'un robinet dont le corps est vertical et la clef ho- 

 rizontale; le premier sert k introduire leau dans la chaudière, le 

 second reçoit un flotteur à tige où est marquée la distance exacte 

 de l'orifice du tuyau supérieur du flanc de la chaudière à 1 ouverture 

 du robinet par lequel passe la tige du flotteur. Il en résulte qu'à 

 mesure qu'on verse l'eau dans la chaudière , la lige s'élève , et lors- 

 quelle l'est assez pour laisser apercevoir la marque , on cesse d'en 

 mettre. L'eau ne doit monter dans la chaudière qu'au niveau de 

 l'orifice du tuyau supérieur. A sa partie inférieure, la chaudière a 

 un tuyau également fermé par un robinet, et au moyen duquel on 

 la vide à volonté. Sur le côté qui regarde la serre, sont adaptés les 

 deux tuyaux dans lesquels doit courir l'eau chaude. Le premier est 

 placé ti un pouce ou deux du fond supérieur. Cette distance varie 

 suivant la dimension de la chaudière. Le second communique à 

 celle-ci par une ouverture qui est pratiquée près du fond inférieur. 

 Tous les tuyaux sont solidement fixés à la chaudière par des clous 

 en cuivre rivés. 



La chaudière est placée dans un foyer construit en briques et en- 

 touré d'une maçonnerie assez épaisse qui l'enveloppe entièrement. 

 Le fourneau doit être fait de la manière la plus convenable h l'éco- 

 nomie du combustible. Pour utiliser le plus de chaleur possible, 

 on doit multiplier , autant qu'on le peut , la surface de contact entre 

 l'air chaud qui sort du foyer et le corps à échauffer. 11 faut donc 

 qu'au sortir du feu et avant de se rendre au dehors, l'air brûlé cir- 

 cule autour de la chaudière dans des canaux disposés à cet effet. 

 Ces canaux doivent, autant qu'on le peut , être aplatis pour réduire 

 l'air h une couche mince, ce qui facilite le dépouillement de la cha- 

 leur en faveur du corps à échauffer. 11 ne faut pas non plus que le 

 foyer soit disposé de façon h ce que le combustible soit en contact 

 avec la paroi inférieure de la chaudière ; il est utile qu'il y ait tou- 

 jours un certainespace pour que l'air, qui a traversé le feu, puisse 

 s y dépouiller d'une portion de son calorique , et ne pas l'entraîner 



