PROCÉDÉS DIVEES. 191 



entièrement avec lui. Le foyer sur lequel est placée la cliaudiérc 

 doit être surmonté d'un tuyau de tôle pour laisser échapper la fumée, 

 et former le courant d'air indispensable à la combustion. Ce tuyati 

 est garni d'une clef pour ralentir ou arrêter le tirage h volonté. 

 Enfin le foyer est fermé par une porte en tôle double disposée de 

 de manière k ce qu'on puisse augmenter, diminuer ou supprimer 

 tout-à-fait le passage de l'air selon qu'on le juge k propos. 



Les combustibles que l'on peut employer, en disposant le foyer en 

 conséquence , sont le charbon de terre , le charbon de bois, le bois 

 et la tourbe. On saura que la chaleur produite par 1 kilog.de char- 

 bonde terre égale celle de 2 kilog. de charbon de bois, de 4 kilog. 

 de bois neuf et dur , et d'a-peu-prés 7 kilog. de tourbe ; ces données 

 peuvent déterminer le choix du combustible selon les prix relatif 

 de CCS substances dans la localité ou 1 on se trouve. 



Les tuyaux pour conduire l'eau chaude peuvent être faits en 

 plomb, en zinc ou en cuivre. Ce dernier métal est encore celui 

 auquel nous donnerons la préférence. La ténacité permet de faire 

 les tuyaux plus minces, et la chaleur opère sur lui une moindre dila- 

 tation. Ensuite la faculté rayonnante du cuivre est plus considéra- 

 ble que celle des deux autres à surface égale ; d ailleurs il est plus 

 durable, et on peut retrouver une bonne partie de la dépense 

 lorsqu'on revend les tuyaux après s'en être servi long-temjis. On a 

 élevé la question de savoir sil était mieux de leur donner une 

 forme plate plutôt qu'une ronde. Notre opinion est en faveur de 

 la dernière; elle est d'abord la plus économique sous le rapport 

 de la main-d'œuvre nécessaire k sa confection, et elle résiste 

 mieux qu'aucune autre à l'effort des vapeurs et au poids du li- 

 quide ; enfin elle produit un rayonnement plus également réparti 

 dans toutes les directions. On a prétendu, par la forme plate, 

 présenter, proportions gardées, une plus grande surface, et en 

 conséquence obtenir davantage de rayonnement; mais c'est une 

 erreur. Si la capacité d'un vase est la même, que sa forme 

 soit carrée ou ronde, on n'obtiendra pas une surface plus éten- 

 due. 



Il est bien clair, par exemple, que plus on agrandira le dia- 

 mètre des tuyaux, plus on aura de surface rayonnante. Mais dans 

 un cas semblable l'appareil est plus coûteux et moins prompt k 

 s'échauffer. Il présente également un autre inconvénient qui 

 échappe en général; c'est qu'une grande partie du calorique, 

 charrié par l'eau qui parcourt les tuyaux , ne se met pas en contact 

 avec le métal , et revient dans la chaudière sans avoir produit de 

 résultat. Ceci arrive surtout lorsque lappareil est sans une grande 

 activité. Dans un tuyau plus petit, le calorique se met plus vite 

 en contact avec la circonférence , et la chaleur s'y élevant davan- 

 tage , proportions gardées, entretient un mouvement plus rapide 

 de l'eau , qui , se dépouillant k chaque passage d'une portion de 

 son calorique , compense avec avantage la différence de sa dimen- 

 sion. Ainsi nous conseillons de donner aux tuyaux deux pouces 



