192 PROCÉDÉS DIVERS. 



seulement de diamèlre, ce qui produit par chaque pied de lon- 

 gueur un demi pied carré de surface rayonnante. 



Le luyau qui part de la partie supérieure de la chaudière se 

 prolonge jusqu'au bout de la serre. Il doit avoir une inclinaison 

 suffisante pour 1 écoulement de leau qui s'y introduit ; mais il ne 

 faut lui donner que la pente rigoureusement nécessaire. Son extré- 

 mité communique, à l'aide d un coude soudé, avec le tuyau de 

 retour qui passe quelquefois à côté, mais mieux en dessous. Il ne 

 faut aussi donner k ce dernier que 1 inclinaison indispensable, 

 et lorsqu il est près de la chaudière , on le coude de nouveau pour 

 le faire arriver obliquement à son fond inférieur. On pense bien 

 que l'eau de celle-ci monte dans ce dernier tuyau jus(ju h ce 

 qu'elle soit de niveau. On fixe, au moyen de mains en fer, les 

 tuyaux assez solidement pour que le miouvcment de l'eau ne les 

 dérange pas. 



Pour mettre l'appareil en action, on remplit la chaudière jus- 

 qu'à ce que l'eau atteigne l'orifice du tuyau supérieur, ce dont on 

 s'assure au moyen du flotteur. Cela fait, on ferme soigneusement les 

 deux robinets supérieurs et on allume le feu. A mesure que la chaleur 

 pénètre 1 eau , elle se dilate de plus en plus et coule bientôt dans le 

 tuyau supérieur, qui reçoit également les vapeurs qui se forment. 

 Celles-ci se condensent et descendent, ainsi que leau, dans le tuyau 

 inférieur , qui les ramène successivement dans la chaudière. On sait 

 que l'eau froide est plus lourde que l'eau chaude , et l'on conçoit que 

 celle qui revient par le tuyau inférieur est toujours h. une tempé- 

 rature plus basse que celle de la chaudière , ce qui concourt h lui 

 faire continuellement gagner le fond de cette dernière. 



Une fois que l'eau de la chaudière est en ébullition, il ne faut 

 plus que très-peu de feu pour l'entretenir long temps dans cet état, 

 et lorsqu'il est tout-à-fait éteint, la chaleur se maintient encore 

 pendant plusieurs heures. Lorsque le foyer est bien construit et 

 qu'on Talimente avec du charbon , il suffit de faire du feu toutes 

 les douze heures, en combinant ce soin de façon que le plus grand 

 abaissement de la température coïncide avec les heures où il a lieu 

 selon les lois de la nature. Ainsi tout le monde sait qu'il peut y avoir 

 5 degrés de différence entre la température de la serre pendant le 

 jour et sa température pendant la nuit. Une chaleur trop égale nui- 

 rait aux végétaux. 



Ce qui précède suffit pour donner l'idée de l'appareil. On conçoit 

 que pour économiser la place dans une serre, on peut établir la 

 chaudière et son foyer au dehors de l'une des extrémités. Si on 

 avait à chauffer, par le moyen de l'eau chaude, une serre d'une 

 grande étendue, on pourrait établir la chaudière au centre et y 

 adopter de chaque côté deux tuyaux semblables à ceux dont nous 

 avons parlé plus haut. 



On peut diriger les lu}aux le long de la partie de la serre qui 

 paraît le plus convenable. Mais il est mieux de les faire passer vers 

 le bas des panneaux, qui est la partie la plus froide de la serre. On 



